お返しにモーツアルトのクッキーを。この壁の手前に透明ガラスが入る。鉢植えのナスに鶏糞を追肥ヘチマの雄花は毎日咲いているが、雌花の蕾がつかない。ピーマンは小さいのがいっぱいついている。そのうちに大量に収穫できそう。昨年はピーマンにアブラムシがわんさかついていたけど今年は綺麗なまま。Tue家庭菜園ピーマンに油かすを追肥。5号鉢のユズを6号鉢に植え替えた。他のユズ2株は樹脂鉢に植替え済。鉢植えのヘチマやピーマンの根が上がってきているので土をかけた。青シソの鉢を母と交換。樹脂鉢の2株がうちの青シソ。手前のが母のところのやつ。同じ苗から育ってどうしてこうなるの。5号鉢から6号鉢に植え替えて肥料をやってみた。「羽咋の住宅改修」12:00-16:25晴れ・とても暑い。予報だと35°Cだった手洗いの壁と階段下の壁の見切りについて。紐だと安っぽく見える。現在の二方枠を三方枠にした方がリッチに見える。トイレの配管立ち上がり位置が目地とずれていた。脱衣室入り口引き戸の上枠が天井と面になるはずが段差ができて格好悪かった。設計の主旨が死んでる。キッチンの額縁と柱の間のウレタンがうまく充填できていなかった。キッチンの天井は同じ長さ別で濃い色と薄い色に分ける。それをランダムに張る。突き付け目地の位置は隔板の芯がいいと思う。キッチンの隔板は家具と同時取付でないと納まらないと思う。地下物置階段横の壁は巾木をのばして壁の見切り代わりにするといいと思う。階段下に天井を張らなくなったのでダウンライトを付ける場所が無くなった。手洗いのダウンライトのスイッチとキッチン入り口のスイッチで三路にする。居間の耐震壁にラスボード張り中。コンセントなど取付中。畳のへりは綿の無地茶色ベンドキャップ側のダクト配管は一度上にあげておくこと。天井点検口は目地で止まっているようだが、天井裏の下地をのばしておくこと。上にずらして開けるようにする。手洗いの床ずれていた。ボンドがまだ乾いていないようだ。勝手口のスイッチは高さ方向は目地を芯にする。横方向は額縁から40(へりあき)+70(プレート幅)。屋外の塀の軸組の塗装はシッケンズの「006ライトオーク」。塀のルーバーと笠木の間に30×30×9tのネオプレンゴムを挟む。ルーバーの受け材は90×90にして、筋違いはその下からスタートする。土台のアンカーボルト部分は彫り込みしない。コンセントやスイッチプレートの色は左官壁・シナ合板に合わせて「F」。設備機器が搬入されていた。お母さんから大きなスイカとトマト・プリンスメロン・餅米をいただいた。長村の実家からのうなぎを届けた。屋外の塀の軸組の木部保護塗料は左上のライトオークルーバー受けの下地を90×90にして取付方を打ち合わせたコスモシリーズワイド21のコンセントやスイッチのプレートのサンプル。左がスイッチプレート。二番目がコンセントプレート。何れも色は「ホワイト」型番の末尾が「W」。右は「利休色」で型番の末尾が「G」。決定色は右から二番目の「ベージュ」で「F」。これらのプレートの角は「ラウンドプレート」と言って丸く面取りされている。型番は「WTC7」で始まるが、それとは別にピッと角の出た「スクエアプレート」というのもあって型番は「WT8」で始まる。ちなみにコンセントプレートの型番は「WTF」で始まる。現場では黙っているとラウンドプレートのホワイトが取り付けられてしまう。一般的だからという理由で。左官壁だとベージュ色が目立たなくて似合ってる。スクエアプレートの存在を知っている人は少ない。電気屋さんでさえも・・・。今回もサンプルで提出されなかった。していてカッコイイのだが・・・。畳のへりは右の上から二番目の綿の無地の茶色。無地がすっきりして上品だからね。左側に天井換気扇が取り付いている。ダクトはするっと斜め下に降りているがこれではだめ。台風などで外部のベンドキャップから水が吹き込んだとき、このままだと一気に内部まで水が流れ込んでしまう。それで一度上に上げてから下げなくてはならない。