大成建設株式会社ページの先頭になります。ページ内を移動するためのリンクです。サイト内共通メニューに移動しますページ本文に移動しますフッター情報に移動しますここからサイト内共通メニューになります。2014年6月竣工)」にて実施工した、『部屋単位で落雷被害を防ぐ雷電磁界バリア』の有効性を確認しました。シミュレーションシステム※1』により、落雷時に発生する雷電磁界の状況をシミュレーションしました。協議の上、『部屋単位で落雷被害を防ぐ雷電磁界バリア』を導入しました。これまでの雷電磁界バリア※2は建物全体に施す方式でしたが、今回は重要な電気機器を有する部屋のみにバリアを施工しました。)を適切な幅で格子状に配置しました。してバリアを設置することで、流れる雷電流を分散させ、発生する電磁界を減衰させると共に、発生した電磁波同士が打ち消される効果を得ることができます。導入後、落雷時に発生する雷電磁界を模した人為的な電磁界を対象室外で発生させ、バリア内およびバリア外での電磁界の状況を実測定し、バリア内の減衰量から雷電磁界バリアの有効性が確認できました。シミュレーションシステム』が効果的に機能していることも確認できました。大成建設は、今後もデータセンターやオフィスビルのサーバー室などに、『部屋単位で落雷被害を防ぐ雷電磁界バリア』を雷保護対策として積極的に提案して行きます。建物ごとに解析し、情報機器等にかかる異常電圧を高精度に予測するシステム。※2雷電磁界バリア部屋単位で落雷被害が防ぐことができるように、建物床構造部材と建物の内装の下地に使われる軽量鉄骨を通常よりも緊密かつ等間隔の格子形状に配置し、それぞれが電気的に等電位になるよう接続し、バリアに流れる雷電流を分散させることによって発生する電磁界を減衰させると共に、発生した電磁波同士が打ち消される効果が得られる。一覧へ戻るここからフッター情報になります。