下屋はキッチンと家事室。X線室のコンクリート壁以外の壁の目張り用の鉛テープ。テープといっても鉛だから重い。上市の高松建具で住宅玄関ドア用の米杉板を見る。舞良戸、障子戸に使う杉材。天井板用を表裏貼り合わせて使いたいとのこと。道標石を方位を合わせて置く。地蔵も元あった位置に置く。住宅リビング階段手摺取り付け完了。手摺下端の納まり住宅玄関アプローチ正面の板壁内のブレース取付中。コンクリートの乾燥状態の試験。セメントの粉を密閉して24時間。蹴込板と間柱を留めるボルトM12×125。蹴込板をボルト2本留め。ああまずいわ・・・これ。段板(踏面)が短すぎる。間柱の奥の構造用合板に当たるまでのばしたうえで段板を上下でサンドイッチしてやらなければ撓むわ。段板はもう切断されているので同じ断面のものを接着とビス併用で長さをのばしてもらう。ボルトは上下揃った位置になっているが、上と下は少しずらすよう指示した。途中で写真が送られ来てよかった。全部終わってからじゃ直すのが大変だった。悪くて作り直しになった手摺。丸鋼とFBの取り合い部分はすっきりしてる。FBに開けた穴に丸鋼を挿し、FB天端側で溶接して磨いて完成。アルゴン溶接で躯体に打ち込んだ金物に溶接する。溶接の余盛りは小さくて綺麗。OKですっ!医院1階引き戸のフラッターレール溶接中。花崗岩(白)ジェットバーナー仕上げと本磨き。上がり框は花崗岩(黒)本磨き。壁モルタル塗りのためのプライマー塗布中。床暖房蓄熱シンダーコンクリートの乾燥試験。指で触った感じのアクションが無いとこれじゃぁ乾燥しているのか湿っているのかわからんわ。「黒部の住宅・医院」10:30くらいに土砂降りだったそうで、アプローチの硝子屋根の様子。螢屋の女子トイレの屋根を思い出す。あそこはこれより大版硝子を使ったから迫力があった。このアプローチは長さがあるからかなり雨や雪を楽しめそうだ。軒天(内部の天井も同じ)は3種類の板幅(134.7mm・131.1mm・126.9mm)のものを用意して軒先部分もきっちり目地割りされている。建設会社が軒天の色を塗り間違えたので板を張り替えることになった。張り替えたのはいいのだが図面を見ずに一種類の板幅だけで張ったので目地割りがめろめろになっている。R部分の塩ビ鋼板は半径20mのR加工が必要。見積書に特注R加工として計上されているのに、500mm幅で多角形近似で施工されている。軒先の塩ビ鋼板は67°と76°の角度加工が必要なのに90°のものを持ってきてビス留めして無理矢理76°にしている。常にビスにテンションが掛かっているのでアウト!67°の方は流石にビスで強制することはできず角度付きにしたらしいが隅角部でR部分と下端が合うように垂れの長さがR部が80mm、67°が89mm、76°が83mmとそれぞれ違うのに全部同じ寸法で発注したらしい。隅角部でズレが出て汚い。防水端部全部やりなおし。工事の前に渡してある設計図を何故見ない?見なくても現場で見れば明らかなのに無理矢理合わせようとするってダメでしょ。住宅1階洗面所—トイレのフラッターレール溶接完了。青の縦線は床暖房の配管の位置を示している。アンカーで配管を破らないようにシンダーコンクリート打設前にアンカーを打ちそうな場所の配管位置は測量して把握しておかないとまずい。ベルナールの食事券を持って行ってお米をいただいてきた。和泉がもらってきたネギ鉢植えに入れて無花果の陰になってあまり陽の当たらないところにおいた。明日定植するゴマについたアブラムシや蛾の幼虫を捕る。下がり天井の天井ボード完了。住宅浴室の水栓柱のH鋼下に無収縮モルタル流し込み住宅階段の蹴込板を間柱にボルト留め。土砂降り05:50-16:50曇り→雨(土砂降り)新しい畑の持ち主の茨山勉氏にお中元を届けた。サトイモ・ショウガ・黒大豆に寄せ土。