同じフォルダに入れれば日本語化されるのがいいですね。実行するだけの手軽さです(゚∀゚)。起動した状態は以下のようになります。上図の赤で囲まれたスキャンボタンをクリックすると、同一ネットワーク上のコンピュータがスキャンされます。電源状態が不明なものも、電源が落ちているものもスキャンされます。稼働状態はアイコンで示されます。稼働中リストより、起動したいコンピュータをマウスで右クリックすると、サブメニューが表示されますので、その中から「選択したコンピュータを起動(W)」を選択すると、コンピュータが起動されます。対応している必要があり、かつWOLが使用できる状態に設定されている必要があります。監視デーモンがフリーウェアとして配布されています。本稿では備忘録を兼ねその使用方法を解説します。仮想マシンの自動シャットダウンについては、本稿末尾の「仮想マシンの自動シャットダウンについて」をご参照ください。接続されているとします。ケーブルでUPSに接されています(青い矢印)。各サーバは同一のネットワーク上にあります(緑色の線)。使用すると、サーバAにUPSを監視させておき、停電などの電力遮断時に他のサーバを安全にシャットダウンさせることがことができます。以下がその構成イメージです。監視構成例ここでは、サーバAがマスタ(Master)機になります。ドライバのインストールも必要になります。シャットダウン命令を受け取るためのスレーブ(Slave)設定を行います。経由で停電状態を受信します(青い矢印)。停電状態を受信します(緑色の線)。自動シャットダウンを行います。これですべてのサーバがシャットダウンします。このシナリオを成功させるためには、事前に以下のことを考慮します。考慮しておくべきことすべてのサーバがシャットダウンするまでの所要時間はどれくらいになるかシャットダウン時間がかかりすぎる場合は、サーバが完全にシャットダウンする前に電力を使い切る恐れがあります。この場合はサーバが強制(異常)終了してしまいますので、バッテリー残量があるうちにすべてのサーバが完全にシャットダウンされるように計画します。電源コードを抜き、バッテリー消費モードにしてから、シャットダウンの所要時間をそれぞれのサーバで計測し、すべてのサーバをシャットダウンさせてもバッテリーが残っていることを確認します。接続された物理サーバで仮想マシンを運用している場合は、本稿末尾の「仮想マシンの自動シャットダウンについて」をご参照ください。シャットダウンの順番を計画するサーバプログラムの依存関係を調べ、バッテリー容量に余裕がある場合は、被依存のサーバは依存するサーバより後にシャットダウンするように計画します。シャットダウンするように計画します。以下のサイトよりダウンロードできます。インストールの際は、すべての項目にチェックをつけておきます。途中、以下のような警告が表示されることがあります。ドライバーの自動インストールができなかった場合に表示されるメッセージです。この後、手動インストール手順をご紹介しますので、ここでは“OK”ボタンをクリックして次へ進みます。インストールが進むと、以下のようなメッセージが表示されます。設定ファイルを今編集するかどうかを尋ねているものです。チェックをつけたままにして“Next”をクリックすると、以下のような設定ファイルが表示されます。「UPSCABLE」に「usb」が指定されていれることを念のため確認します。※このボックスのチェックを外すと、設定ファイルが開かないままインストールが進みますが、設定ファイル(apcupsd.conf)はこの後でも変更することができます。起動オプションを選択します。ここでは両方の項目にチェックをつけた状態で“Next”をクリックします。インストールが成功すると、以下のメッセージが表示されます。このサービスはサーバ起動時に自動的に開始されます。システムトレイに監視アイコンを常駐させるか尋ねるダイアログが表示されますので、チェックをつけたまま“Next”ボタンをクリックします。インストールができました。インストール直後のシステムトレイアイコンはこのような状態になっています。ドライバのインストールに失敗したのが原因です。この場合は、手動でインストールします。コントロールパネルからデバイスマネージャーを開きます。ソフトウェアの更新(P)...を選択します」。ソフトウェアを検索します(R)」をクリックします。ドライバの場所を指定します。フォルダを指定します。ドライバがインストールされます。コントロールパネルより、サービスを開きます。サービスを再起動します。アイコンが以下のように変化したら成功です。アイコンを右クリックすると、サブメニューが開きますので、その中から「Status」を選択します。なっていることなどを確認してください。ドライバ]のチェックは解除してください。インストール直後のシステムトレイアイコンはこのような状態になっています。開きます以下の項目を修正します。指定ここまで設定したら、設定ファイルを保存して閉じます。コントロールパネルより、サービスを開きます。サービスを再起動します。アイコンが以下のように変化したら成功です。アイコンを右クリックすると、サブメニューが開きますので、その中から「Status」を選択します。なっていることなどを確認してください。監視状態をスレーブサーバで取得していることを意味します。)のシャットダウン待ち時間を指定します。側で、停電状態が検知されてから、スレーブ側でシャットダウンを開始するまでの待ち時間となります。セクションの数値を変更します。(シャットダウンしない)になっています。待ち時間は秒単位で指定します。ように指定しますが、あまり長すぎるとそれだけ停電時のバッテリーを消耗し、シャットダウン処理が完了する前にバッテリを使い切り異常終了してしまう可能性があるので、本稼働前に計画・テストするようにします。設定が終わったら、ファイルを保存します。サービスを再起動すると、設定が有効になります。側の待ち時間設定もスレーブの場合と同様です。スレーブがシャットダウンを開始するのを確認した後でマスタサーバのシャットダウンが始まるようにしますので、スレーブの待ち時間よりも長めに設定しておきます。この待ち時間設定は、先述の「考慮しておくべきこと」セクションの内容を考慮したうえで行うようにします。設定が終わったら、ファイルを保存します。」サービスを再起動すると、設定が有効になります。停電発生時のサーバシャットダウンのシミュレーションを行うここでは、停電が発生したときのシミュレーションを行います。手順は以下のとおりです。電源コードを抜きます。バッテリーモードに切り替わり、アラート音が鳴り始めます。C)の待ち時間終了と同時に、スレーブサーバのシャットダウンが開始することを確認します。A)の待ち時間終了と同時に、マスタサーバのシャットダウンが開始することを確認します。すべてのサーバが完全にシャットダウンするまで待ちます。バッテリーが十分余っていれば成功です。(WOL)も検討しておくとよいでしょう(参考記事)。仮想マシンの自動シャットダウンについてUPSに接続されたサーバがHyper-V等で仮想マシンをホストしている場合、そのホスト機がシャットダウンする際の仮想マシンの扱いに気をつける必要があります。仮想マシンの停止アクションは仮想マシンの設定画面で指定できます。つのオプションが用意されています。蓄電量に応じて、「仮想マシンの状態を保存する(S)」または「ゲストオペレーティングシステムをシャットダウンする(D)」を選択します。UPSの蓄電量が少なく、できるだけ早くシャットダウンする場合は前者を選択します。シャットダウン中に電池切れにならないように計画してください。シャットダウン待ち時間(TIMEOUT)を算出してください。仮想マシンの自動起動についてホストサーバ起動時に仮想マシンを自動起動するかどうかを決めます。仮想マシンの開始アクションは仮想マシンの設定画面で指定できます。つのオプションが用意されています。仮想マシンが落ちていれば落ちたまま。性能とメモリ割り当てを考慮して、自動開始アクションを設定するとよいでしょう。講習リストまとめてみました。環境にインストールされている仮想マシンを別のコンピュータに移行する方法について紹介します。共有しているフォルダにアクセスしようとすると、ネットワークリソースにアクセスできないという旨のメッセージが出ました。サーバ機能に特化した機能以外はほとんど使えないようになっているようです。サウンドボードのエミュレータは組み込まれていません。iBeacon(以下、ビーコン)を取り付け、それらモノや人の位置を把握することを目的とします。介してサーバに送るといった状況が発生します。クラウド環境での運用も増えているようです。