KCタイプ各種配管の水漏れの補修にVPなどの軸方向の長めの亀裂にも対応可能です。管洗浄後の穴補修にも最適です。流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水用鋳鉄管にも適用可能です。630.0ページ上部へ戻る取付け手順(1)止水しなくても補修できますが、人体などに危険な流体の場合、止水を行ってから取付けを行ってください。(2)ボルトをブラケットから外し、損傷箇所がカップリングの中心に来るように被せます。(3)中央のナットから交互に均一に締付けてください。30分後に増締めをしてください。標準締付トルク値で止水できない場合、管の破損に注意してさらにトルク値を上げて締付けてください。:上表通り使用温度範囲:-20°C~90°C(EPDMの場合)KCタイプは構造上鋭利な箇所がございます。軍手などを着用して作業を行ってください。FAX:047-330-0801。