日経コンピュータ2013.09.30コピーしましたPR北極圏まで直線距離でおよそ100キロメートル。米フェイスブックは2013年6月、夏でも気温が30度を上回ることが無いスウェーデンのルレオ市に、他社のデータセンター(DC)とは建物の設計思想が異なるDCを建設した。「ルレオDC」(写真1)である。写真1●米フェイスブックの「ルレオ・データセンター」(スウェーデン)データセンターの建物全体が一つのコンピュータとして機能している[画像のクリックで拡大表示]ルレオDCは、フェイスブックが自社のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を欧州のユーザーに対して提供するためだけに自社でデザインし、建設した施設だ。当然のことながら、ルレオDCの中にはフェイスブックのサーバーしか存在しない。フェイスブックが造るDCについて、DC事情に詳しいビットアイル総合研究所の伊藤正宏フェローは、「DC全体が一つのコンピュータとして設計されていることがすごい」と説明する。これはどういうことか。ルレオDCの写真A~写真Dを基に説明しよう。ルレオDCの建物の外壁には、外気を取り込む送風口が取り付けられている。送風口の内側には、外気中の砂ぼこりなどを除去する緑色のフィルターがある(写真A)。フィルターの裏側には壁一面に大型のファンが設置されており(写真B)、そこからサーバールームに外気を送り込む。外気はサーバーの中を通ってサーバーの熱を冷まし(写真C)、暖められた空気は巨大なファンによって外に排出される(写真D)。写真A●外壁に取り付けられた送風口(右)とフィルター(左)壁面全体から外気を取り込む。[画像のクリックで拡大表示]写真B●フィルターの裏側にある大型ファンこのファンでサーバールームのサーバーを冷却。[画像のクリックで拡大表示]写真C●サーバールーム[画像のクリックで拡大表示]写真D●熱を外部に排出する大型ファンこの巨大なファンで暖かい空気を排出。[画像のクリックで拡大表示]ルレオDCのような外気冷却型DCは、日本でも増えている。ルレオDCが他の外気冷却型DCと決定的に異なるのは、「外気を吸い込むファン」と「外気をサーバー内に吸い込むサーバー内蔵ファン」、「暖められた空気を屋外にはき出す壁面ファン」の三つが、全て連動して動いていることだ。これが、伊藤氏の言う「一つのコンピュータとして設計されたDC」のすごさである。空気の流れは、通過するファンの「流体インピーダンス」(空気の流れやすさ)が同じ時に、最も効率が良くなる。ルレオDCでは、単に外気を取り入れるだけでなく、取り入れた後の空気の流れをDC全体で制御することでファンの消費電力も最小化している。このような取り組みを行うことで、年間のPUE(消費電力効率)は「1.07」を見込んでいる。PUEはデータセンター全体の総消費電力量をIT機器の消費電力量で割った値で、1に近づくほどエネルギー効率が高いことを示す。1.07というPUEは、サーバー冷却にほとんど電力を使っていないことを意味する。フェイスブックは空調設備やサーバー自体も自社で設計し、ODM(相手先ブランドによる設計製造)を手がける台湾メーカーに作らせている。ルレオDCでは、建物に据え付けられたファンと、サーバーの内蔵ファンとを連動して稼働できる。pp.55-56記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。各種ブロックチェーン事業に携わった経験を整理し、適切なブロックチェーン事業の企画について、実践的...システム再構築の要件定義テクニック課題解決に役立つ機能を分析し、新システムに継承すべき機能を絞り込み、不要な機能は削除す―。新シス...シニア・ベテラン社員マネジメント講座シニア社員のモチベーションを高め、活躍を後押しできるマネジャーになるための講座です。情報銀行の成り立ち、事例、現状課題やその行方を網羅。経営戦略である以上、「会計」の知識やスキルが欠かせません。