簡単な紹介S型ポンプは一段、二重吸引の水平遠心ポンプで、途中で開きます。これは、清潔な水や、物理的および化学的特性を備えた清潔な水と同様の他の液体の輸送に使用されます。液温は80°C以下にしてください。それらを----農業灌漑用の水ポンプと呼んでください。私達の会社によって作り出されるポンプの頭部は9-140メートルです、容量は126〜7590立方メートル/時間です。灌漑および非常に広い使用範囲で水抜きされた排水に適用できます。-----インペラのコードダブルサクションウォーターポンプの特徴とチャート構造の特徴S型ポンプの吸込吸込と吸込吸込はすべてポンプの軸方向リード線の下にあり、軸方向リード線に垂直に水平方向に現れ、キャプシドの水平線と開いた二重には雄ねじ付きテーパピンで位置決めされたポンプカバーです。ポンプカバーを外すと点検しやすく、吸排気管とモーターを外す必要はありません。時計回りの送信方向を参照してください。主なスペアパーツは以下のとおりです。ポンプ本体、ポンプカバー、インペラ、シャフト、ダブルサクションシールリング、シャフトスリーブ、ベアリング部品、カップリング部品など、シャフトの材質は高品質の炭素鋼、その他はすべてキャスト鉄。炭素鋼かステンレス鋼を使用することはユーザーの条件に従ってあります。ポンプ本体とポンプカバーはインペラのワークショップを構成します。水道口フランジに真空計とマノメーターを取り付けるためのパイプねじ穴があります。取入口と出口のフランジの底部には、排水用のパイプねじ穴があります。ポンプカバーの上部にガス漏れ用のパイプねじ穴があります。インペラの静的バランスを確認した後、両側でキー、シャフトスリーブ、スリーブナットでポンプシャフトに固定し、軸力の方向はスリーブナットで調整します。軸の端部で単列ラジアルボールベアリングによって支持された軸方向力が残っている場合、インペラの形状を対称にし、液体が軸方向力のバランスをとるために両側からインペラに入る。ポンプの2つの側面はポンプシャフトによって支えられて、右側にカップリングシャフトを設置して直接モーターに接続します。(ベルトでお届けする必要がある場合は、スタンドを設置する必要があります。)軸受けは軸受けボディで置かれ、ポンプボディの両側に取付けられています。バターを使用して、単列ラジアルボールベアリングを潤滑します。二重吸込シールリングは吸込室への液体水の逆流を減らすために使用される。消耗部品の場合は、消耗品を交換してください。シャフトスリーブは、ホイールシャフトの位置を固定し、シャフトを保護するためのもので、部品が摩耗していますので、交換後はスペアパーツを交換してください。柔らかいパッキンシールを使用するのは、ポンプへの空気の侵入と大量の液漏れを防ぐためです。パッキンのパッキンリングの間にはめ込まれて、パッキン圧縮レベルは適切でなければなりません。台形溝の開いた面にあるポンプカバーを通して、少量の高圧水ポンプをパッキンチャンバーの中に入れます。これはウォーターシール用です。2.構造図1.ケーシング2.ポンプカバー3.インペラ4.シャフト5.キー6.シャフトスリーブ7.パッキングスリーブ8.シール9.グランド10。単列ラジアルボールベアリング11.ベアリング12.位置調整ネジ13.ベアリンググランド14。