15.倉庫床下点検口内の外壁側基礎に穴が開いていて軍手が詰めてある。既存の給水管や排水管を抜いた跡だと思われるがいくつか穴がある。モルタルまたはコンクリートできちんと埋めておくこと。←確認16.倉庫床下点検口内の給水・給湯配管が地面に転がしになっているが設計図のように根太から吊って地面から浮かせておくこと。←高さがやや低くて不満足だが確認17.勝手口引き戸の養生を剥がすこと。←確認18.勝手口引き戸のストッパーの位置を調整すること。勝手口の戸当りの位置が悪く、網戸のモヘアが竪枠にぶつかっていない。戸当りの位置を後ろに35mmずらす。19.勝手口引き戸の額縁取付ビスが斜めだったり抜けていたり。←確認20.勝手口巾木と土間コンの取り合いに隙間がある。←確認21.地下物置への階段室の窓の額縁取付ビスが斜めだったりビスが抜けていたり。←一ヶ所直せないのがあるがあとは修正確認22.キッチンサッシュの下端のビスが抜けている。モルタルが詰められていない。←ビス確認26.トイレ開きドアの戸当りをエポキシ樹脂で取り付けた。時間をおいて様子を見る。←確認27.地下階段上の根太に斜めにビスが打ち込まれている。途中で止まっているのが見苦しい。頭までねじこむか、または必要ないなら撤去する。←ビスは抜いてあるが穴が逆剥けている。