新冷媒の要求する高圧・高温下で、なおかつ繰り返し変位に強い継手として様々な局面で威力を発揮します。●レフリックスは結露防止のために保温材を必要とします。※水平1本タイプL寸法はカッコ内をご参照ください。●立て1本・水平1本タイプでご使用の際は、必ず規定の寸法で取付けてください。(組立図をご参照ください)ページ上部へ戻る推奨納まりレフリックスは、軸方向(配管方向)に伸縮する製品ではなく、軸直角方向に変位する製品です。そのため、レフリックスを1本タイプで取付けた時と比べ、L型タイプで取付けた場合、レフリックスの能力は大幅にアップします。免震用として採用いただく場合にはL型タイプを推奨いたします。●立て1本タイプ・L型吊りばねタイプと水平1本タイプの製品寸法は異なります。※上記の推奨納まりと組立図はあくまで一例です。ご使用になる現場の状況に適した取付けをしてください。製品の損傷の有無をご確認ください。※損傷が認められた場合は、使用せずに当社までご一報ください。レフリックスにねじれや曲げの無いように、取付けてください。ようにレフリックスを軸直角に変位するよう取付けてください。※レフリックスは軸方向に伸縮するものではありません。※ソケットろう付け部分に熱が伝わると、ガス漏れの要因となります。室内空調機の近くにレフリックスを取付けると、管径によっては管内流速により、まれに室内空調機の膨張弁からの異音発生を促すことがあります。製品に損傷を与えないよう充分にご注意ください。製品は、曲がった状態で保管しないようご注意ください。冷暗所に保管し、直射日光を避けてください。製品内部に水分が入らないようご注意ください。腐食の要因となります。FAX:047-330-0801。