茶色いのはHT管(熱に強い材料。宿泊客から東一花の左官壁がひび割れて天井が落ちそうだと言われたので見て欲しいと電話があった。真柄建設の操谷氏とさかえやに行った。(荷重がかかっているわけではないので進行しようもないのだ)。電話では女将さんはすごく不安そうだったが、「問題ないし、ひび割れも進行していない」との言葉にほっとした様子だった。ひび割れが気持ち悪いと感じる宿泊客もいるということなので、4月に塗替をすることになった。コンクリートの壁にアンカーを打ってダイヤモンドカッターを固定する。ホースで水を供給しながらコンクリートをすっぽり抜く。コアを抜き終わったところ(内部側)。コアを抜くと壁が汚れるんだよね。左側が床暖房の屋外機への冷媒管用×2。右が流しからの排水用。コアを抜き終わった外部側。コンクリートの削り滓が混ざった水が流れ出ている。設計ではエコキュートのタンクは内部に置く。上の写真から外部の屋外機置場まで冷媒管を保護管に入れる配管中。保護管をかぶせながら屋外機まで配管する。配管が曲がる部分では、「エルボ」では無理なので「大曲り」を使う。床暖房の屋外機への配管。屋外機が二台なので二本ある。床暖房の冷媒管を繋いだ呼び線を引っ張って通線しているところ。流し台と食器洗浄機からの排水管。排水の温度が高いのでHT管使用。浴室と脱衣室のための基礎の掘削完了。バックホーのバケットからネコへ砕石を入れる。設備屋さん窮屈そうだなぁ。足場板を押して内部へ砕石完了。このあと転圧しなくてはならない。納戸の額縁とサッシュの取付完了。今日は温かいうどんを・・・野菜天うどん。中田君が東京に戻るのでお土産のお酒を持って金沢駅まで。高見コンパクタ(振動プレートコンパクタ)で砂利を転圧する砂利の上に目潰しの砂を撒いて転圧する敷き砂利の転圧が終わったら一部を掘って砂利厚を計測する。左手前にある砂利は掘ったヤツ。確認後もう一度元通りにする。バケットからネコに移して足場板の上を持っていく。足場板から打設位置にコンクリートをおろす。墨出しをして正確な位置を出してから排水管を配管するつもり。外部の給水管の配管中。内部はサヤ管ヘッダ方式だが、外部は昔からの配管方法。中央右に立ち上がっているのが汚水桝。そのすぐ左横にみえるパイプは雨水排水管。上の写真と反対方向を見たところ。高く立上がって蓋の付いているのが汚水桝。手前の蓋の付いていないのが雨水桝。雨水桝の中には流れてきた泥を溜めるためのバケツが入っている。地下物置と一階の床を支えるための補強鉄骨を取り付けるためのガセットプレート。木造で設計し直すことになった。一階スラブを支える鉄骨の柱が発注ミスで短かったとのこと。岡田氏は作り直すって言っていたのだが、地下の床にコンクリートを打って40mm程度(ベースプレート上端まで)嵩上げすることにした。・浴室の排水管は捨てコンの下から立ち上がらなくてはならないことが加毛氏が理解していなかったようで・・・説明した。捨てコン斫るんだ・玄関横の和室側の洗面化粧台への給水・給湯は外部側から回っているらしいが、玄関横で給湯は立ち上げてあり、給水はもう接続してしまったとのこと。これは前回の打合せで倉庫下で分岐して持っていくことになっていたのに無駄な工事をやってしまっている。給湯が立ち上がっている位置で給水も切るのだがプラグ留めにすると死に水がでるので、散水栓を取り付けるか分岐を掘り起こして切るかのどちらかにする。なんか設備で無駄な作業が多い気がする。・水道のバルブが何個もあって行き先もいっぱいある。一階スラブを支える鉄骨の柱が発注ミスで短かったとのこと。作り直すことも考えたが、地下の床にコンクリートを打って40mm嵩上げすることにした。倉庫と手洗いの額縁が取り付いた。家具が取り付く部分の断熱材も完了。くさび分柱が短かったということ。くさびで固定してからケミカルアンカーを打つ。Y7通りの基礎についてX6側とX4側の基礎を作るが土台からそれぞれ1本ずつアンカーボルトを垂らして鉄筋と結束して打ち込む。土台はコンクリートの水分を吸わないように、シッケンズなどを塗った上ポリシートで綺麗に包み込むこと。・地下室からの給水、給湯配管の斫り幅が大き過ぎる。地下室側に反対側から打つ土間コンクリートがはみ出さないように手当をしておくこと。・引き戸などの三方枠のどっち勝ちについて両側竪枠が勝ち。方立がある場合は上枠が勝ち。図番08のWD6の竪枠と上枠の勝ち負けは間違っている。・地下室の換気口についてY4通りでX4からX5に向かって615の平面位置でFL-450でコアを抜く。防虫網は外側に取り付ける。内部側に穴が見えるのが嫌なら両方に取り付けてもいい。・物置の勝手口の上がり框について上がり框からY4の巾木までを同じ材質にしたい。メンバーが足りなければ二重巾木にしてもいい。栗の木を使用するかは高見氏に任せる。・エコキュート貯湯タンクと背中側の壁の隙間はびったりでいいかと樋口氏より。必要分開ければいいが、必要以上に開ける必要はない。ゴミだまりになるだけだから。・浴室水栓柱に取り付く給湯リモコンの配管のレベルは均しコンクリートの芯に入れる。・エコキュート貯湯タンクへの給水管は設計では13Aだが出方向が16Aなので同じにした方がいいとのこと。(樋口氏より)ヘッダから出てすぐに16Aへの変換アダプターを取り付ける。アダプタのメーカー・型番を施工図に記入のこと。・エコキュート貯湯タンクから浴槽への行き帰り管は製品仕様書では架橋ポリエチレン管の場合13Aと書いてある。現場は10Aのペア管(緑色の扁平サヤ管)で施工してある。樋口氏がメーカーに確かめてそれで問題ないとのこと。どこの誰に確かめたかをメールで送って欲しい。キッチンにつくリモコンへの信号線(パイプスペースから天井に上がってY6の壁をおりる)。電源よりキッチン側が浴室へのリモコン信号線。冷媒管立ち上げ位置よりX6側に3本並んで電気配管が立ち上がるという事。・キッチン天井に取り付く空調機の屋外機は庇の上に取り付ける。穴開けの正確な位置はテラスのスラブができて足場を組み立てたとき指示する。・竪樋から接続する雨水桝は三方向の桝を使ったとのこと。・洗濯機への排水を樋口氏と確認。設計図通りでキッチンの家具の裏でスラブを貫通してから斜めに家具裏のスペースを上がる。X5・Y6の柱のホゾ穴を利用して柱を貫通してから給水ボックスを取り付ける。・浴室の床取付の水栓についてX6通りの基礎ふかしコンクリート躯体の天端へ給水配管を立ち上げる。その両側にズンギリボルトを打つ。・洗濯機の排水トラップはミヤコのMB44CWとのこと。・施工図の色分けが天井配管と土間配管がごちゃ混ぜになっている。・床暖房のコントローラーと床暖房の電源用コンクリートボックス二個用を熱交換機の上のスラブに取り付ける。V」のルートは「U」から天井裏を通ってY4の壁をおりて家具の根太に添って配線する。・地下の照明器具「V」への施工図接続間違い。・倉庫の窓の下にコンセントが必要。・階段下のダウンライトのスイッチは階段の上がり口(既存位置でスイッチプレートは取替)WD6を入ったところのスイッチと三路にする。・屋外への照明器具のルートはY6から廊下の下を通ってY7を貫通後、Y7に沿ってX6方向へ配管する。今から打設する基礎を貫通する。・浴室テレビ用のフロアコンセントへの土間配管の施工図への記入無し。・脱衣室天井裏のアンプ用コンセントの施工図記入無し。・回路分けの提出無し。上の写真の反対側から撮影。左のビニル袋のかぶっている3本はエコキュートの屋外機への立上がり。それぞれの保護パイプの中には冷媒管と電線が入っている。給湯用の屋外機1台と床暖房用の屋外機2台に接続される。床暖房をエコキュートでやるのは今回が初めてだ。灯油の場合はボイラ1台と灯油タンクですむところを電気の場合だと屋外機2台と熱交換機が必要となる。そのためイニシャルコストは灯油ボイラと比べてかなり高い。設計通り右手前の二枚。