コンクリートは見ただけでは強度などの見分けがつかないので伝票を確認する。ついでにプラントを出てから到着までの時間もチェックする。30-15-25N・スランプ15.0cm・空気量4.6%・外気温4.0°C・コンクリート温度9.0°C・・・OK。足場の上で職人がコンクリート受け入れ試験が終わってOKでるのを待っている。指摘した配筋の手直し中。塀の後で住宅の土間を打つ予定だったが、手直しヶ所が多いので先に医院のベースを打つことにした。設備と電気の配管が立ち上がっているパイプスペース部分。