あったようだが、見てないし受け取っていない。・電気の分電盤から下方向に配管する配管の本数を決めること土台を貫通して基礎の腹から土間スラブ内へ配管する本数を知りたい・電気も設備も土間スラブからの立ち上がり位置には建築でテンプレートをつくること。スラブ天端からコテの入る分浮かして合板に穴を開けたテンプレートを取り付ける。・倉庫の窓の芯に合わせて床点検口を設け、その下で給水・給湯を分岐して玄関横の洗面ユニットへ床を貫通してキャビネット内で接続する。既存の壁給水はプラグ止めする。・屋外の位置をずらした桝は図面を修正すること。給水、給湯ヘッダのメーカーを設計図から替えてもいいが図面を修正すること。修正するための図面をdxf、jww、pdfで添付しておきます。レイヤを替えて描いてください。・洗濯機からの排水トラップの承認図を提出すること。