過去のブログ今回は、電気回路を開閉する断路器の操作機構部の不具合を修理します。グリスが固着したために動かなくなった機能を修復するためです。一度故障が発生すると、同型機種に同じ故障が発生するかどうかを分析します。その結果、修理が必要と判断されたものです。固着したグリスをはがすには分解をしなければできません。作業手順として、調整用ワッシャーを取り外し割りピンも外します。次にグリスを洗浄液とやわらかいウエスで除去し、新しいグリスを塗布します。再組立て調整ワッシャーの寸法を確認して、ギャップの測定をします。割りピンも新しく取り替えて組み立てます。最後に現場で手動にて試験をし、つづいて遠方操作確認確認を行います。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。