システム機器の総合メーカーです。水滴を直接空気に噴霧する方法の加湿器です。*蒸気発生量は制御信号により0~100%の範囲で調整が可能です。40°C※1:記載の蒸気発生量は定格電圧における値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±7%の範囲で変動します。※2:記載値は、制御システムによる瞬時最大値を示します。漏電ブレーカの選定は瞬時最大電流値を考慮し、表中の適合漏電ブレーカ記載容量のものをご用意ください。実際に使用する電力量につきましては、消費電力量(kWh)の値を参照ください。※3:製品出荷時には電流入力にセットしてあります。ON-OFF制御でご使用の場合は、電装部の制御基板上のスライドスイッチで設定が必要です。※4:製品出荷時には給水水質を軟水にセットしてあります。供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。採用をご検討ください。*蒸気発生量は制御信号により0~100%の範囲で調整が可能です。40°C※1:記載の蒸気発生量は定格電圧における値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±7%の範囲で変動します。※2:記載値は、制御システムによる瞬時最大値を示します。漏電ブレーカの選定は瞬時最大電流値を考慮し、表中の適合漏電ブレーカ記載容量のものをご用意ください。実際に使用する電力量につきましては、消費電力量(kWh)の値を参照ください。※3:製品出荷時には電流入力にセットしてあります。ON-OFF制御でご使用の場合は、電装部の制御基板上のスライドスイッチで設定が必要です。※4:製品出荷時には給水水質を軟水にセットしてあります。供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。*蒸気発生量は制御信号により0~100%の範囲で調整が可能です。40°C※1:記載の蒸気発生量は定格電圧における値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±7%の範囲で変動します。※2:記載値は、制御システムによる瞬時最大値を示します。漏電ブレーカの選定は瞬時最大電流値を考慮し、表中の適合漏電ブレーカ記載容量のものをご用意ください。実際に使用する電力量につきましては、消費電力量(kWh)の値を参照ください。※3:製品出荷時には電流入力にセットしてあります。ON-OFF制御でご使用の場合は、電装部の制御基板上のスライドスイッチで設定が必要です。※4:製品出荷時には給水水質を軟水にセットしてあります。供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。採用をご検討ください。「製品の仕様書」や「図面(CADデータ)」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。