システム機器の総合メーカーです。水滴を直接空気に噴霧する方法の加湿器です。作業内容:給水配管のフラッシング現場配管の状況に応じた方法で給水が無色透明、無臭になるまで給水配管のフラッシングを実施します。給水ストレーナから筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします。パッキン、Oリング、アミに破損や変形があれば都度新しいものと交換してください。洗浄液を入れた水槽を用意し、加湿モジュールを30分から1時間、漬け置きします。その後、加湿モジュールを取り出して十分に水洗いを行い、静置して完全に乾燥させます。給水ヘッダのノズル(細管)の先端をブラシやウエス等で掃除し、スケール等の汚れを取り除きます。ドレンパン掃除ドレンパン内をウエスなどで掃除し、ドレン排水用ポンプ、フロートスイッチに汚れや堆積物などがあれば取り除きます。電装ボックスカバーを開けて点検し、不都合な点がないかを確認します。各事業拠点の営業時間は平日9:00~17:30となっております。営業時間外のトラブルの際は担当営業または以下お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。FAX.092-474-6354「製品の仕様書」や「図面(CADデータ)」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。