”cfu/mLで示すこれらの数は、推奨される警告/限界限度を示す助言ガイドラインにすぎない。その水の用途と製造する製品の性質に合わせて決めるべきだと示唆している。微生物学的限度値はケース・バイ・ケースで決める必要があることを認めている。補遺5は総菌数の方法を規定している。mLサンプルの従属栄養プレートカウント”と述べられている。この方法は高純水中の“飢えた”細菌を少なく見積もるので、論議がある。アンモニアおよび二酸化炭素の)は3段階電導度検査に変わった。μS/cm以下でなければならない。総有機炭素(TOC)に変わった。測定する水に存在する有機分子を炭素として間接的に測定するものである。新しい検査は検査室ではなくて計測装置を用いて連続的にインライン・モニタリングすることを可能にする。23モノグラフは次のように述べている。いずれかによって製造される。細菌数限度に言及していない。USPエンドトキシン単位(EU)/ml以上を含まないことを規定している。エンドトキシンはグラム陰性菌(水中に存在する最も一般的な細菌)の細胞壁の成分であるパイロジェンの一種である。エンドトキシンは細菌細胞の発育中および死菌から流出する。間接的に、水のエンドトキシン濃度を低くするためには、その微生物学的水質が非常に高くなければならない。限界限度を推奨している。30-35°C、48時間におけるプレートカウント寒天である。一次(健康関連)飲水基準を遵守していなければならないことを意味していると解釈できる。規制を遵守している水を用いて調製しなければならないという基準と似ている。規制している汚染物を表1に示す。一次飲水基準に適合しなければならない。規制化学物質を貴施設で検査するか、あるいは貴地区の水道ユーティリティーから資料をもらわなければならない。定期的にモニタリングする必要のあるものとして特別に述べている。下限度を設定する理由は、低いpHの水は腐蝕性であり配管成分を溶解するということである。これは、とくに水が真鍮や銅の配管システムと接触するときに問題となる。この場合に、銅、亜鉛。鉛が実験動物の飲水中に溶け出してくる。効果的でないということである。なるように酸処理しているところがある。2.5-8.5注:最も有効な塩素消毒のためには、pHは7.0以下でなければならない。硬度の上限値を設定する理由は、硬水が自動給水システム内に炭酸カルシウムのスケール沈着を起こし、飲水バルブの水漏れや他の運転上の問題の原因となるということである。越えるとその水は硬水とみなされる。水の硬度を測定するだけではスケール問題を起こすかどうかを予測するのに不十分である。カルシウム硬度およびアルカリ度から計算される)がゼロよりも大きいとき、その水はスケールを起こす傾向がある。ゼロ以下でなければならない。(TDS)および電導度はともに飲水の総無機ミネラル含量を示す。これらの検査のいずれかが水から無機汚染物を除去するための水の純化プロセスによる水の品質が一定であることをモニターするために用いられる。micromhos/cmの間にある。通常、電導度はインライン・センサーによって測定される。水を逆浸透、脱イオンあるいは蒸留によって浄化するとき、浄化プロセスを生産水のTDSまたは電導度を測定することによってモニターしなければならない。システムは公共飲水源からの残留消毒剤を含むか、あるいは細菌の発育を抑えるために実験動物の飲水に消毒剤を追加注入することがある。これらの一般的な消毒剤の最大汚染濃度について提案/試案を出している。飲水中の消毒剤は実験動物飲水中の濃度を記録に残すために定期的に測定しなければならない。回測定するのが一般的である。実験動物の飲水は貴施設における研究プロトコールに支障を与えるおそれのある他の汚染物について検査しなければならない。PW(純水)とWFI(注射用水)のためのガイドラインと規制を理解することが役に立つ。規制は飲水中の多くの微生物汚染について特定の最大汚染物限界値のかわりに処理技術(濾過、消毒など)を特定している。飲水伝播微生物を検査することは複雑でコストがかかるので、飲水中の病原体を日常的に検査することは不可能である。特定の病原体を検査するときでも、検査方法が不適切なために陰性結果となる可能性がある。飲水をサンプリングしたその時点で安全な水質であることが示されるかもしれないが、検査の1時間前あるいは後でも安全な水を期待できることは保証されていない。このタイプのガイドラインが実験動物の飲水に採用されるならば、たとえば、施設は、細菌、ウイルスおよび病原性原虫の最大濃度を規定するかわりに最低濃度の消毒薬を含む逆浸透水を規定するかもしれない。総菌数に対して限界/警告限度を示しているが、微生物限度はケース・バイ・ケースで規定すべきことも認識している。純水に対する菌数限度が水の用途に基づいているように、実験動物の飲水の微生物限度も実験動物の要求あるいは試験の要求に基づく必要があるかもしれない。動物のタイプあるいは試験のタイプが異なれば推奨値が異なる必要があるであろう。完全滅菌水を期待するな配管システムから配給される水が完全に無菌であることはありえない。純水システムの中でさえどのようにして細菌が付着し増殖するかをお知りになりたければ、以下のウェブサイトをご覧ください。http://www.edstrom.com/lab/update/may97/may97.htm最高品質の薬用水でも完全な無菌を期待できない。mL(“ゼロ”ではない)である。常温自動給水システムでは非常に低い菌数が可能であるが、飲水は無菌ではない。糞便汚染があったことを示す信頼できる指標である。結果的に病原体と相関している。多くの実験動物施設は実験動物の飲水を大腸菌について検査し、この限界を用いている。プレートカウント(HPC)は“総菌数”または“プレートカウント”とも呼ばれ、栄養物中における一定の培養期間中にコロニーに発達するサンプル中の推定菌数を示す。この検査は非病原体、病原体および日和見病原体を含む広いグループの細菌を検出するが、検査する水サンプル中にある細菌の全てを報告しようとするものではない。飲水の一般生物学的水質が低いことを示す指標である。は高いプレートカウントが水質の劣化を意味することを認めている。