システム機器の総合メーカーです。水滴を直接空気に噴霧する方法の加湿器です。23°C・40%RH、定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。約1時間で自動停止)*24時間運転の場合、衛生的な空調を行うために1日に1回、運転を停止して加湿器のアフターランを行ってください。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。機内漏水検知による運転停止2)主回路異常(サーキットプロテクタによる)3)コントロールユニット異常(ヒューズ)※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。2°C未満となった場合に発報されます。室内環境が低温の場合や高湿度の場合、加湿前後の温度差が小さくなることにより加湿異常警報が発報される場合があります。23°C・40%RH、定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。約1時間で自動停止)*24時間運転の場合、衛生的な空調を行うために1日に1回、運転を停止して加湿器のアフターランを行ってください。機内漏水検知による運転停止2)主回路異常(サーキットプロテクタによる)3)コントロールユニット異常(ヒューズ)※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。※2:加湿異常警報は加湿運転状態において、加湿モジュール前後の温度差が設定値の約2°C未満となった場合に発報されます。室内環境が低温の場合や高湿度の場合、加湿前後の温度差が小さくなることにより加湿異常警報が発報される場合があります。23°C・40%RH、定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。時間運転の場合、衛生的な空調を行うために1日に1回、運転を停止して加湿器のアフターランを行ってください。機内漏水検知による運転停止2)主回路異常(サーキットプロテクタによる)3)コントロールユニット異常(ヒューズ)※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。※2:加湿異常警報は加湿運転状態において、加湿モジュール前後の温度差が設定値の約2°C未満となった場合に発報されます。室内環境が低温の場合や高湿度の場合、加湿前後の温度差が小さくなることにより加湿異常警報が発報される場合があります。「製品の仕様書」や「図面(CADデータ)」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。