Panasonicページの先頭です。UXR4Aシリーズ(既設配管対応)ここから本文です。ボタンをクリックして、各特長の詳細をご覧ください。UXR4Aシリーズ(既設配管対応)全機種2015年度省エネ基準値クリア高効率のオイルセパレーターや大口径ファンの採用で、UX4Aシリーズと同等の高APF値を達成しました。ページの先頭へデマンド制御でピーク時の消費電力をカット想定外のピーク消費電力を抑えるためにお客様の状況に合うよう、2つのデマンド制御をご用意いたしました。※デマンド制御する場合でも漏電しゃ断器等は標準仕様のものを設置してください。外部信号なしの自己静音モードおよび外部信号による外部入力静音モードの2つがあり、夜間運転音で制限のある地域では、静音設定にして定格運転音から3dB(A)低下させることが可能。ついてはお問合せください。2台以上のシステムの場合、除霜時にすべての室外機が除霜を開始するのではなく、室外機間で運転を調整します。そのため除霜していない室外機が熱源となって暖房を続け、室内には冷風が吹出すことはありません。内の残留異物や不純物を除去。配管を洗浄する必要がなく、そのまま再利用できます。UXR4Aシリーズ(既設配管対応)室内外の接続容量比を50〜200%※まで変更可能。これにより多彩なシステム展開が可能になりました。※一度に運転選択されるときの室内負荷が130%以下になるように設計してください。外気温-20°Cでも能力100%維持し、高暖房能力を発揮10馬力システムの場合、外気温度が−20°CWBの時でも、空調運転する室内機の室内外容量比が59%程度であれば、暖房能力が低下しません。外気温−20°Cでも能力100%を維持できます。※除霜運転中は除きます。UXR4Aシリーズ(既設配管対応)コンパクト設計8・10HP室外機の本体幅は770mm。入口幅800mmの9人用エレベーターでスムーズに搬入できます。わずかな設置・点検スペースコンパクト設計だから設置も容易です。メンテナンススペースも十分に確保できます。万一コンプレッサーが1台故障しても、バックアップ運転で完全停止を防止。ファンモーター・センサーが故障してもユニット単位で停止し、システム全体は作動するため、冷暖房がストップすることはありません。運転時間が偏らないよう、システム内の運転時間の少ない圧縮機から運転を再開。圧縮機の運転時間を平準化することで、負荷を分散させて圧縮機を長寿命化させます。ほか、金属、ガラスからの反射・風の停滞などの屋上条件により室外機周辺温度が高くなりがち。これに対応できるように、UXR4Aシリーズは外気温43°Cでも冷房可能です。外気温−25°Cでも暖房が可能です。冷房:150kW/暖房:165kW(標準),126kW(最大暖房低温)ページの先頭へここからサブメニューです。パナソニック・ホーム。