Panasonicページの先頭です。基礎知識ここから本文です。マルチ)機種選定の目安は?ショートサーキットとは?「グリーン購入法」とは?品番の見方APFとは?運転音の表示についてフロンラベル表示について家庭用エアコンとパッケージエアコン(業務用)との大きな違いは、冷暖房能力です。パッケージエアコンは、オフィスや店舗などの中規模な【オフィス店舗用】と、ビルや大型施設などの【ビル用システムマルチ】に分けられます。パッケージエアコンは、広さや高さ、用途を考えて選択する必要があるため、さまざまなタイプの室内機が用意されています。※室外機ベースで比較ページの先頭へ(1)必要な能力を決める。ルームエアコンでは部屋の広さ(畳数)で決めますが、パッケージエアコンは部屋の用途(業種)と広さを検討する必要があります。オフィスと食堂では必要な能力が違います。(2)部屋の形状などから、機種を決める。お部屋の形状などにより、最適な機種を選定します。(3)室内機・室外機の設置場所を決める。障害物や気流の広がり、メンテナンス性などを考慮します。ページの先頭へ一般事務:OA機器からの発熱も考慮する必要があります。一般商店:ドアをオープンにしている店や大きな窓のある路面店は、能力に余裕を持たせます。食堂:厨房の熱や換気、焼き肉やお好み焼きなどテーブルに熱源がある場合などを考慮します。喫茶・理容:お客様が長く座るお店では、エアコンの風当たりを考慮します。230〜290W/m2ページの先頭へ部屋の形状や用途に合わせてさまざまなタイプがあります。■天井埋込カセット形(4方向天井カセット形、2方向天井カセット形、1方向カセット形など)本体は天井内に埋め込まれ、化粧パネルだけが表面にでる設置方式。配管類が天井内にレイアウトされるデザイン性に優れています。■ダクト形(天井ビルトインカセット形、ビルトインオールダクト形、天井埋込形)本体は天井内に埋め込まれ、吸込口・吹出口だけが表面にでる設置方式。(露出設置タイプ)本体は天井面や壁面に露出設置されるタイプ。■床置形(露出設置タイプ)床に置くタイプ。短期間での設置が可能。ページの先頭へ「マルチ運転機能」により、室外機1台に対して、室内機が1〜4台まで同時に運転できます。広いフロア・部屋を複数の室内機で分散することで、ムラのない快適な空間をつくります。1つ1つの室内機のサイズも小さくすることができ、異なる機種の同時運転※も可能です。ページの先頭へ部屋の形状に合わせて機種の選定や台数、配置を検討します。細長い廊下などでは、到達距離の長い天吊形や床置形を選びます。■異形の部屋ページの先頭へ室内機の吹出空気が障害物等で、直接エアコンに吸い込まれることを「ショートサーキット」といいます。ショートサーキットが生じた場合、サーモの早切れにより冷暖房の効きが悪くなったり、凍結や水漏れが発生したりします。ページの先頭へ「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。環境に配慮した製品の購入を促進するために、さまざまな物品に対して判断基準が設けられています。省エネルギー性:エネルギー効率(APF)が基準値以上であること。:オゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。マークがついています。「グリーン購入法」についての詳細は、環境省ホームページでご確認ください。ページの先頭へ一定の法則に従ってつけられています。実態に合わせた新しいAPFです。3つの評価点が追加され、8つの評価点から算出されます。Level)に変更になりました。ページの先頭へこのラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度(GWP)について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時の参考にしてください。店舗・事務所用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)の値が、目標年度(2020年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。ページの先頭へここからサブメニューです。パナソニック・ホーム。