No82基礎ペース厚さの不足。12cmのところ9cmしか厚さが無い。隠ぺいされた手抜き工事が発覚。関連情報はこちらへNo81外構の土留め擁壁。根入れが浅い為に土圧により、隣地側へ傾斜。No80階段のけあげの高さ。No79との差が分かるでしょうか?No79階段のけあげ高さの違い。No80と比べると約8mmの誤差がある。階段昇降時につまづく原因。No78天井裏の断熱材なし。契約不履行No77壁断熱材の欠如。明らかな手抜き工事である。No76鉄筋工事の施工ミス。切断された鉄筋には錆止め塗装もない。お問い合わせNo75土間コンクリートのクラック。No74火打ち金物ボルトのねじ山なし。2~3山以上の突出が必要。No73大工工事のヒューマンエラー。欠損部には埋め木もない。No72火打ち土台がない。土台には欠き込みだけが残されていた。No71配管による床下断熱材の欠損。No70アンカ―ボルトの切断。No69同No70.アンカーボルトの切断。あるはずの土台がなく、アンカーボルトは切断されていた。関連情報はこちらへNo68柱脚金物の破壊。地震時に柱が浮き上がる危険あり。No67玄関の上框を角材だけで支えている。写真右側には土台がない。No66敷地内のガレキ。No65屋根防水シート立上規定違反。