その2今回は、マンションの屋上にある高架水槽の排水用バルブからの漏水で業者さんからご相談をいただきました。この高架水槽は40年くらいになるそうです。老朽化していますので上に乗るのも怖いぐらいです。漏水箇所はこのバルブあたりからです。バルブに亀裂は見られず、しかも長い間閉められたままとのことなので、高架水槽とバルブの間のニップルが腐食して漏れているとみて間違いありません。バルブを外して交換できれば一番良いのですが、この状態で無理に外そうとすると、多分大変なことになりそうです。古い水槽ですから、受水槽の取出口が空回りしてそこから漏水・・てなことになるとおそらく取り返しが付かなくなるでしょう。・・・てことは、マホータイでやってみるしかない?!角度の違う写真です。水槽とバルブの間のニップルは表面全体が著しく腐食しており、表面全体からじわーっと水が滲んでくる感じです。表に出ている水槽-バルブ間のニップル部分は3cm位です。普通マホータイは漏水部の両側に腐食していない部分が無いと止水は出来ません。バルブ側はいいとして、受水槽側はどうやって止める?受水槽側はできるだけ取り出し口にマホータイを密着させるしかなさそうですね。やってみましょう!何年も動かしてなかったバルブは回らないので(思い切り回そうとすると水槽が破損するでしょう)、水中ポンプを使ってまず高架水槽内の水を排水します。錆びた部分にも巻けるとはいっても、ニップル部分は錆でぼろぼろになっています。マホータイがちゃんと表面に馴染んでくれるとは思えません。イメージとしては、バルブと水槽のタンク取出口との間を樹脂で固めて一体化してしまう、という感じでしょうか。問題となるのはバルブとニップルの「段差」です。これを5cm幅のマホータイを半分に折りながら、段差を埋めつつ、かつ両端へ密着させることを意識しつつ巻いていきます。巻いたらラテックス手袋を水につけて一分間くらい絞り込みます。マホータイではこの作業が重要なのです。1巻で丁度段差が埋まりました。その上からもう1巻巻きます。これもよく絞って、巻き作業は終了しました。施工したのは冬なので、お昼を食べて1時間後に帰ってきてもマホータイはまだ固まっていません。夏だったら20分くらいでカチカチになるのに・・・。硬化するまで業者さんがお持ちになっていたドライヤーで暖めることにします。しつこく暖めること30分。ほとんど固まったので水を入れてみましょうか。こちらまでマホータイ施工例その1へ新製品ニュースへ戻るホームへ戻るこんな更新をしましたフッ素樹脂製で耐熱150°C!Wセンサーで超省エネ!SANSEIのエコフィットヒーターウイルス・消臭・花粉症にも!エヴァ水はHASHforPROにかわりました!コレは使える!排水特殊継手オートヒーターの春から秋の節電はSKサーモスタットでST継手用インコアでポリパイプを抜けないようにする小型、超省エネ、超低騒音・・XPブロアー登場!らくらく可愛い手押しポンプ登場。圧力が低い時・・給湯加圧ポンプネジ外しの必殺兵器、ネジザウルスGTフレキ用ツバ出し器、ハジメパンチ重要なお知らせ東芝家庭用ポンプ製造中止のお知らせサンヨーポンプはKPSポンプにこのサイトについてのお知らせメニューページ更新いたしました。