Samplesはじめに自動給水装置からのサンプリング参考文献はじめに細菌を定期的にモニタリングすることによって実験動物の飲水の水質に関して重要な情報が得られます。サンプル水は大腸菌、生菌数(標準平板菌数)あるいは特定の病原菌について検査することができます。細菌学的解析のためにサンプル水を採集するときには、コンタミネーションを避け、検査したい水を代表しているサンプルを採取するために特殊な手順を必要とします。作成するときにお役に立ちます。毎週、毎月、あるいは年4回のサンプリングが一般的です。サンプリング・プログラムをスタートするときには、最初はできるだけ頻繁にサンプリングを行い細菌数の幅やバラツキを調べます。disconnect)からのサンプル。最悪の場合には水処理あるいは建物に入る水源から一番遠く離れた動物室を選びます。分析室はサンプル容器と手順を承認し確認しなければなりません。滅菌したサンプル・ボトルを使用する。塩素を含む水にはサンプリングする前にボトルにチオ硫酸ナトリウムまたは他の還元剤を加えます。還元剤は残留塩素を中和し、サンプル輸送中も殺菌作用が持続しないようにします。サンプリング・ポイントで使用するタップは付属品(たとえば、有刺サンプル・バルブに付けられた細管など)がないものを使用します。水を注入する瞬間までサンプル・ボトルは閉めたままにしておきます。ボトルのキャップまたはネックの内表面に触れないように気を付けてストッパー/キャップを外します。サンプル・バルブをいっぱいに開けて、水を2、3分間流しっぱなしにします。水がはねかえらずにボトルに入るように水流をゆるめます。ブリーチ/l)をかけます。次亜塩素酸ナトリウムで処置した後はさらに2、3分間水を流しっぱなしにします。注:下の特殊手順を参照。すすがずにボトルに水を入れます。ストッパー/キャップを元に戻します。不測の変化を避けるためにできるだけ速やかに分析を開始します。時間を越えてはいけません。すべてのサンプルの貯蔵時間と温度を記録し、データを解釈するときにこの情報を参考にします。図2.サンプル採集のために滅菌した道具によりこの飲水バルブを作動させる。このページのTOPへ自動給水装置からのサンプリングなぜ特殊な手順が必要か?飲水をサンプリングするための標準手順ではサンプルを採集する前にタップを2-5分間開けてフラッシングすることになっています。この操作によってタップが清浄となり、サンプルの細菌汚染の原因となることがありません。飲水バルブをを2-5分間フラッシングすると、サンプリングの時点でサンプルは室内配管あるいはラック・マニフォールドの中の水を代表しなくなってしまいます。以下の手順によって、サンプル・バルブのフラッシングをある程度可能にしながら、サンプリング時点において動物室またはラック中に存在する水を捕捉することができます。ソケットに挿入します。水を採集します(この水は捨てる)。水の溶液で消毒します。各飲水バルブを作動させ、あるいはドレーン・バルブを開けるためには滅菌した道具を用います。水を捨ててからサンプルを採集します。水を別の容器にフラッシングして捨てます。