違い(コンパクトタイプ・テーブルタイプ・フロアタイプ)弊社がご提供している小荷物専用昇降機(ダムウェーター)には3種類のタイプがあります。この記事では、それぞれの違いをご紹介します。・かごの大きさはW1000×D1000×H1200まで対応可フロアタイプ(ADF型)表にまとめると、下記のようになります。弊社でご提供している小荷物専用昇降機の違いでした。その他の違いについてや不明点があればいつでもご相談ください。エレベーターを設置から使用する際の流れエレベーターの設置から使用における流れは、労働安全衛生法と建築基準法とで異なります。この記事では、労働安全衛生法でのエレベーターを設置する際の流れを簡単に解説します。メンテナンス↓6:性能検査(年次)解説(1:製造許可)積載荷重1トン以上のエレベーターを製造する場合、所轄の労働局長に製造許可を受けなければいけません。その際は、エレベーター製造許可申請書にエレベーターの組立図および書面を添えて提出します。(2:設置届・確認済証)積載荷重1トン以上のエレベーターを設置する場合、エレベーター設置届に書面を添えて、所轄の労働基準監督署長に設置を届け出る必要があります。下記に該当する建物の場合は、エレベーター設置届に、確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写しおよび、確認済証の写しを添えて提出の必要があります。)実際に設置作業をおこないます。検査を受ける必要があります。その際は、エレベーター各部分の構造及び機能について点検や、積載荷重の1.2倍に相当する荷をのせて検査する荷重試験も行います。上記の(2:設置届・確認済証)で確認申請書や確認済証を提出した場合は、落成検査の代わりに検査済証の写しを提出することになります。落成検査に合格したエレベーターや、検査済証を提出したエレベーターには、エレベーター検査証が交付されます。エレベーター検査証の有効期間は1年間です。メンテナンス)エレベーターを設置した場合、1月以内ごとに1回、定期に下記の項目を自主検査をする必要があります。その点検結果を3年間保存しなければいけません。保守メンテナンスをご希望の場合はこちら。厚生労働大臣の指定する機関により検査を受けます。検査は、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検や、荷重試験を行い、検査に合格したエレベーターは検査証を更新することができます。インバーター制御について小荷物専用昇降機に搭載されている”インバーター制御”は、使用を安全かつ快適にするためのお手伝いをします。インバーター制御とは”周波数変換制御”ともいい、インバーターを用いてモーターの回転数などを連続的に切り替え制御することです。安心安全に利用できます。インバーター制御を行うことなく、突然に運転を停止してしまうと、かご内に乗せているものの状態に影響が出たり、モーターやワイヤーロープなどの寿命にも繋がります。エレベーターのインバーター(VVVF)について下記に、インバーター制御によるメリットをご紹介します。料理・飲み物をこぼさず、素早く運べるインバーター制御にすることで、「動くとき」「止まるとき」の衝撃が少なくなります。これにより飲み物やスープを最大分速でこぼすことなく素早く運べます。なめらかな始動や停止をおこなうことで、荷物にやさしく、荷崩れの心配も少なくなります。具体的なインバーター制御の方法として、近接スイッチを使用しています。昇降路内にある、このスイッチを経過することでインバーターに加速・減速の指示を出します。停止位置が一定で、スムーズに荷物を取り出せる積載荷重の量に影響を受けることなく、停止位置を一定にさせられます。(誤差±3mm)インバーター制御することなく停止させれば、積載荷重によってかごの着床レベルが変わる可能性があります。徐々にかごを停止させるので停止位置を固定できます。なめらかな始動や停止なので、モーター音も静か自然な始動や停止を行うため、巻上機のモーター音も静かです。リレー制御方式ではなくマイコン制御方式を採用しているため、バチッバチッという耳ざわりな作動音がなくなります。エレベーター制御盤のリレー制御方式とは?機械にやさしく、長く製品を使えるインバーター制御により、スムーズな電気の受け渡しを行えるので、省エネルギー化が図れます。電子サーマルによる過負荷の防止や、高頻度開閉サーシによる消耗防止など、製品を長く使用していただける仕組みがあります。昇降路は、容積率に不算入となりますか?Q:小荷物専用昇降機の昇降路は、容積率に不算入となりますか?A:なりません。工場などで使用している簡易リフトは対象外となります。(前略)建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。135条の16で、その対象をエレベーターとしています。平成26年に建築基準法が大幅改正となりましたが、その際にこちらの法律も変更されました。この法律改正の背景には、下記のようなことがあります。・バリアフリーの観点から、新築・増築も含めてエレベーターの設置を促進させる・昇降路部分が、各階同時に使用されることがなく、全階の昇降路部分を容積率に不算入としても周辺環境に与える影響は少ないこういったことから対象はエレベーターのみとなっています。小荷物専用昇降機は、バリアフリーの観点から設置等を促進する必要があるとは考えられないため、容積不算入の対象とはなりません。こちらの記事も合わせてご覧ください。平成28年2月に国土交通省が、昇降機の所有者及び管理者に向けた「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を取りまとめました。センターのウェブサイトでも、旧指針から新たに策定された新指針の活用をすすめる記載があります。「昇降機の適切な維持管理に関する指針」等の策定・公表(国土交通省、平成28年2月)旧指針から新指針の変更点として、1番わかりやすいところは点検に関しての項目です。旧指針には、下記のように点検の頻度は”おおむね1月以内”ごとと記載があります。月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする。新指針では、この部分が”使用頻度に応じて”というような内容に変更されています。所有者は、自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、保守点検契約に基づき、昇降機の使用頻度等に応じて、定期的に、保守・点検を保守点検業者に行わせるものとする。これは、旧指針が平成5年に制定されてから約30年近く経っており、昨今では遠隔監視や遠隔点検も行われているため、有人点検の頻度が流動的になっているためです。”おおむね1月以内”から”使用頻度に応じて”と変更されると点検回数が減るのではないかという気がするかもしれませんが、大切なことは「適切な点検」を行うことです。有人であっても遠隔であっても、きちんと点検するということ、事故を起こさないことが目的であり、専門技術者のおおむね月1以内ということも目安でしかありません。管理している昇降機に応じて、例えば有人点検を年12回していた場合、有人点検を年6回に変更し、毎月遠隔点検するなど、保守点検業者と相談しながら点検を行っていくべきといえます。新たな指針では、技術力のある保守点検業者を選び、保守点検契約に必要事項を盛り込んで、保守点検や定期検査を行うとあります。費用対効果も重要なポイントになりますので、それらを踏まえトータルで提案できる保守点検業者を選ぶことが大切です。共有2019年7月10日水曜日エレベーター制御盤のリレー制御方式とは?リレー制御方式とは「継電器」と呼ばれる、回路の電力の断続に伴って別の回路の接点を開閉する装置を使用した制御方式です。昔はエレベーター制御盤で使用する制御回路に、リレー制御方式が採用されていました。これは手作業で制御回路を構築するもので、多大な費用と労力がかかっていました。運転のたびにバチバチと大きな機械音がなることも問題の一つでした。電磁接触器による制御方式もあります。その他の主回路を入切するために使用されます。単相100V、200Vと三相200Vの違い(弊社昇降機の場合)電気を送る方法は、単相100V、単相200V、三相200Vの3種類あります。一般家庭で主に用いられるのは「100V単相」です。単相は、1種類の電気を2本の電線で送電する方法です。一般家庭の多くの電化製品に使用する電源が100V単相です。単相には、100Vと200Vの電圧があり、用途によって使い分けます。多くの場合、単相100Vが使われますが、近年では家庭用のパワフルな家電製品が増えたことで、単相200Vが選ばれることもあります。単相200Vを使用する場合、100Vとコンセントの形状が異なるため、別途工事が必要です。三相200Vは主に工場などで用いられ、「動力」とも呼ばれます。三相は、周期をずらした3種類の電気を3本の電線で送電する方法です。昇降機でもご紹介いたします。弊社の小荷物専用昇降機(コンパクトタイプ)の場合は、単相200Vでご提案しています。ご希望があれば、三相200Vでもご使用いただけるように変更可能です。創業昭和29年のアイニチ株式会社の公式ブログです。