バランス釜ガスコンロ故障・トラブル機種選定シャワーのお湯がぬるいと感じたらシャワーのサーモスタットに注意しろスポンサーリンク故障・トラブル2018.09.12すずき設備社長の鈴木だ。「シャワーのお湯がぬるい」という相談をユーザーから受けることがあるが、それは給湯器の故障とは限らない。冷静になって考えてもらえれば分かると思うが「シャワーはぬるいけど、台所は正常」なのであれば、給湯器の故障だとは考えにくいだろう。どこが故障しているのか...今回はそれについての説明をしていく。最後に40°C設定なのにぬるい「ぬるい/ぬるくない」というのは非常に厄介で、神経質な人によっては1°C程度でもハッキリと「ぬるい」と感じるから厄介だ。確かに冬場のシャワーを想像してもらったら分かるように、40°Cと41°Cでは大きく変わってくるだろう。言って1°Cくらいは誤差の範疇だ。給湯器は本体の出湯部分で温度を計っているため、給湯器を出てから配管を伝わって蛇口に出るまでの温度は計算しない。給湯器を出てからの距離が長ければ長いほど、多少の熱量ロスは考えられるということになる。アツアツのコーヒーを入れて、すぐの距離にあるテーブルに持っていくのと50m先のテーブルに持っていくのとでは、温度が変わってもおかしくないだろ?そういうことだ。スポンサーリンクどの程度ぬるいのかが重要ぬるいと言っても1°Cくらいなら誤差だと書いたが、明らかにぬるいという場合も考えられる。「45°Cくらいにしているのに35°Cくらいしかない」くらいの場合は、明らかに何かがおかしいと言えるだろう。この誤差は配管距離にも大きく影響する部分があるが、ごく一般的な家庭の場合は誤差が生じてもせいぜい2°Cまで(それも冬場)だと思う。これよりも蛇口から出るお湯の温度がぬるい場合は、どこかに異常が生じている可能性が高い。どこに異常が生じている可能性が高いのか。以下ではそれについて詳しく説明していく。給湯器の温調部分まずユーザーが真っ先に疑うのは給湯器/家庭用ボイラーの不具合だろう。シャワーのお湯がぬるいと感じたら、メーカーのコンタクトセンターに電話するという人も多いんじゃないかと思うが、とりあえず一旦待ってみて欲しい。確かに給湯器の温調部分に故障が生じている場合は、エラーを出さないことも多い。給湯器自身は正しい温度を出していると錯覚しているような状態が多いからだ。実際には、給湯器の温調部品は壊れにくく出来ている。一昔前の部品は非常に故障が多かったが、ここ10年くらいの間に劇的に改良されたと言ってもいい。あるから、まずは「シャワー以外の部分でも同じように温度がぬるいかどうか」を確認してみてくれ。本当に給湯器が悪いのであれば、洗面所だろうが台所だろうがお湯が出せる場所ではすべて似たような不具合になるだろうからな。意外と多いのは「洗濯用水栓からの逆流」だ。野球などの屋外スポーツに取り組んでいる息子さんがいるお母さんなどは良く分かっていると思うが、洗濯をする場合は真水よりもぬるま湯の方が汚れを落としやすい。そのため、給湯器に注水する際に水とお湯を混ぜて使っているというケースがある。この時、1回1回蛇口を閉めている場合なら問題ないのだが、多くの場合で「蛇口は開けっ放しにしていて、洗濯機側で蛇口の開け閉めを制御している」というパターンを見る。これをやってしまうと、ある一定の条件が揃った時に「お湯の配管側に水が逆流してしまう」という症状が起こる。結果的に本来のお湯に水が混ざったような状態になって蛇口から出てきてしまうため、本来のお湯よりもぬるくなってしまうというものだ。心当たりのある人、いや、無い人についても「シャワーのお湯がぬるい」と思ったら、まずは洗濯用水栓を閉じてやってみてくれ。シャワーのサーモスタット故障1番多い故障はこれだ。シャワーにもハンドルが付いていて、そこで温度を調整できる商品が主流となった今、ユーザーはその部分の故障を何故か疑わない。結果、給湯器の故障だと判断してメーカーの人間を呼ぶが、給湯器ではなくシャワーのサーモスタットの故障と診断され、高い出張診断料を取られてしまう。これではあまりにもバカバカしい。このような状況の場合は「シャワーはぬるいが、台所だとそんなにぬるいくない」という症状になることが多い。調べ方としては「シャワーの水側を完全に閉じてみる」というのが有効だ。シャワーの水を完全に閉じてみた状態で、蛇口から出るお湯がそれでもぬるければ給湯器からのお湯がぬるいということになるため、ここで初めて給湯器の修理依頼をするといい。シャワーの水側を閉じるには止水弁を閉じてやればいいのだが、多くの場合でマイナスドライバーなどの工具を要する。古い水栓なら固着していて簡単には閉めれないこともあるし、無理やりやると破損させてしまうこともあるので、自分でやる場合は注意してやってみて欲しい。スポンサーリンク最後にシャワーのお湯がぬるい場合は、意外と給湯器以外に原因があることが多い。シャワーは全身で浴びるから温度の誤差に敏感だが、台所ではなかなか気付かないこともある。「言われてみれば台所もぬるいな...」という場合は、どこかの水栓から水が逆流しているという可能性が高いだろう。その場合は給湯器メーカーに依頼するよりも水栓のメーカーに依頼した方が話が早い。水漏れしてきた場合の修理費用の相場についてすずき設備社長の鈴木だ。水漏れは非常に厄介な問題であるが、何が厄介かと言うと「程度によって放置してしまいがち」という点である。給湯器の屋内タイプ/屋外タイプのメリット・デメリットすずき設備社長の鈴木だ。多くのユーザーは、家を建てた時に「給湯器が家の中(家の外)にあった」というだけで、それを最初から希望したという人は、ほとんどいないんじゃないかと思う。凍結、配管の凍結を予防、解消するための3つの方法とは?鈴木設備社長の鈴木だ。冬の寒い時期になると多くの人が悩まされるのが「凍結」だろう。雪が積もるような地域に住んでいる場合だと、大寒波が来てお湯が必要な時に限って「お湯が使えない...」となってしまうケースも珍しくない。灯油ボイラーが出すエラー800の厄介さすずき設備社長の鈴木だ。今回は石油給湯器にまつわるエラー800の厄介さについて解説していきたい。石油給湯器におけるエラー800とは、オイルセンサのエラーだ。アース線って繋がないとどうなる?鈴木設備社長の鈴木だ。先日、給湯器の修理依頼を受けた現場にて「給湯器から出ている緑の線は、このままブラブラしてて問題ないのか?」と聞かれた。設定温度の横に「H」の表示が出る理由についてすずき設備社長の鈴木だ。ユーザーから「給湯器の温度を下げたら、数字の横にアルファベットのHが表示された」ということで、このHの意味を知りたいという問い合わせをもらうことがある。小さな設備屋の社長をやっている鈴木だ。当ブログから有益な情報をガンガン仕入れて行ってくれ。小さな設備屋の社長をやっている鈴木だ。当ブログから有益な情報をガンガン仕入れて行ってくれ。業務用給湯器タイトルとURLをコピーしました。