本体には『eolia』の文字が。当時のエオリア発売記念か何かの斡旋品でしょうか。先行販売500台は即日完売したそうです問い合わせ多数の為増産が決まったとか。火災原因の約30%が、また東日本大震災では約50%強が電気火災によるものだと発表されています。内閣府発表によると、首都直下地震が発生した場合、火災による死者数は最大で約16,000人と想定されています。感震ブレーカーなどの設置によって、電気関係の対策をした場合、約9,000人にまで減少するのではないかと言われているそうです。簡易取付型や配線工事タイプなど様々あります。今日は配線工事タイプを取付👷‍♀️このタイプは揺れを検知すると、疑似漏電信号を出力して、漏電ブレーカーを遮断するというもの。取付が終わり、動作テストです。本体のテストボタンを押すと、警報音が3分間鳴り、3分後に電気が遮断されます。ちなみにこの警報音、かなりでかい月一回程度の点検をするようにと説明書には書いてありますが、住宅街ではちょっと・・・くらいの音ですまあ安全には変えられませんからね〜本体の表面の穴を(スピーカーではなさそう)押さえればいくらか音は小さくなりますので、テストの際はお試しを!!️60Aくらいまでのブレーカーまでは『ヤモリ』なども使えますが、60A以上になると『ヤモリ』などは使えないため、今回取り付けたタイプになります。天井の高さは6.3m。