管径ワンサイズアップって?!今さら聞けないある現場からの材料注文の明細です。(表はサンプルです・・)この明細を見てピンと来た方は配管分野のベテランさんだと思います。この注文書で材料が手配された場合、1材料商社が気を利かせてCO(掃除口)はVPサイズの40Aを出荷する2材料商社の不慣れな社員がVPサイズの30AのCOを出荷して、サイズが合わず、クレームとなるどちらかの結果になってしまいます。管径ワンサイズアップ」の問題について取り上げてみます。◆昔(およそ四半世紀前)は配管工事後に保温工事が必要だった空調ドレンパイプは冷水が流れるため、VPなど通常のパイプでは表面に結露が生じてしまいます。昔はこれを防ぐために、ドレン配管工事後に保温工事を行っていました。積水化学工業のエスロンACドレンパイプ、継手は1996年に保温工事の手間を削減する目的で発売されました。関わる方々に利用されてきました。◆断熱層の厚み=管径ワンサイズアップ「管径がVPのワンサイズアップになる」というのは、この「発泡断熱層」の厚み(厳密には表面の「スキン層」も含む)が、1サイズ上のVPと同寸法ということなんです。出展:https://www.eslontimes.com/system/items-view/37/◆材料の受発注時に気をつける点は?掃除口、支持金物(吊りバンドなど)のサイズはワンサイズ大きいものが必要です。冒頭の注文書の例だと、ACドレンパイプのサイズが30Aなので、CO(掃除口)のサイズはVPサイズの40Aが正解となります。◆掃除口もワンサイズアップ?支持金物はなんとなくわかりますが、掃除口がなぜワンサイズアップになるのか?これがややこしくて、材料商社の新人泣かせなポイントです。改定16版)からの抜粋ですが、ネジ式掃除口の「ACドレン呼び径」の30の品番は「JNCO40N」となってます。この型番「JNCO40N」は空調ドレン配管のみならず、通常の排水配管で使用されるネジ式掃除口と同じです。通常の保温層のない製品でOKということのようです。ACドレンの掃除口は気をつけましょう材料の受発注における間違いがあると、工数的にも納期的にも大きな負担になってしまいます。今の処「これだ!」という防止策も無いというのが正直なところです。ACドレンパイプを使った配管は掃除口や支持金具のサイズに注意しましょう。今後この記事をきっかけに色々な知恵が出てくると願いつつ。管径ワンサイズ...2019/08/05ある現場からの材料注文の明細です。掃除口などのVP・VU兼用ってどうい...2019/06/27「頼んだ掃除口が排水のパイプにはまらないんだけど。ある日...NO.4台風で破損した屋上のベントキャップ(防水継手)押さえ...2019/06/27災害大国ニッポン。つかの間の台風一過にアチコチから修理の相談が。困ってるお客さ...NO.5配管後の検査で流体が流れない!?2019/11/20配管に無くてはならないバルブ。