火災時に閉まりきらない?!2007年11月22日から23日に掛けてニュースとして流れた、シャッターの問題。これまでも、通り抜けようとして挟まれても止まらないという事故が度々報告されてきたが、今度は防火シャッターが閉まるべきときに閉まりきらずに、延焼のおそれや煙の拡散の怖れがあるという事故。今の所、実害には至っていないようであるが、メーカー(三和シヤッター)の迅速な改修対応が求められる。今回問題になっていない他のシャッター・メーカーも再確認していただきたいものだ。いうのは、このところ発覚した様々な事件・事故では、1社の問題が実は他社にも同様の問題があったことが次々と明るみに出ているのだから。主な所を上げると、シンドラーエレベーターで発生した事故から、他社でも事象は異なるが様々な事故や危険性が発覚したことや、エキスポランドのジョットコースター事故の後、あちこちの遊戯施設で問題点が明るみに出たこと。食品偽装問題では「白い恋人」以来、次々と問題が発覚したこと等など・・・こういう問題が明らかになった時に、他人事と考えるか、自社製品にも問題が内在していないか確認するかで、安全に対するその会社の思想が明らかになる。*******************************************【今日も御覧頂きありがとうございます。三和シヤッター工業(東京都板橋区)は22日、同社製の電動防火シャッターの一部機種で、閉鎖途中に勝手に停止してしまう不具合が6件発生したことを明らかにした。同種シャッター約1万8500台を交換または改修するという。同社によると、対象は06年6月以降に製作した防火シャッター1万1318台、防火機能のない電動シャッター7189台。同じ型式のものが使われている。全国6259件の建物に設置され、工場や倉庫、店舗のほか学校(約300)、駅(約50)も含まれる。昨年9月からことし10月にかけ、ショッピングセンターや工場、JRの駅舎など6カ所で、閉店時などに防火シャッターを閉める際に途中で止まってしまう不具合があった。停止装置内で巻き上げシャフトの軸が周囲と接触してすり減り、金属粉がブレーキ部分に詰まったことなどが原因という。国土交通省によると、防火シャッターは不特定多数が利用する大規模な建物で火災の拡大を防ぐため一定区画ごとに設置が義務づけられている防火設備の一種。火災時に煙や熱を感知して自動で閉まる。最近記事のRSS最新コメントのRSSQRコードブロとも申請フォームこの人とブロともになる。