通常時は商用電源(交流)を整流し再度インバータにより交流電力(正弦波)を供給、停電時はインバータの入力をバッテリに切替えて無瞬断給電する方式です。SFTシリーズは中型(5kVA)から大型(200kVA)までラインナップし様々なプラントや情報通信システムを支えています。常にインバータから給電しているためノイズ、サージを吸収する機能を持っています。過負荷時には無瞬断で自動的にバイパスに切替わります。過負荷復帰後は自動でインバータ給電に戻ります。(オートリターン)騒音が少なくクリーンで静かな環境を保ちます。警報表示バッテリ状態は前面パネルのレベルメータが表示します。内部表示パネルにて警報をお知らせします。停電時のバックアップ時間は定格負荷で10分、1/2負荷で約30分間を補償します。負荷率が変わった時の保持時間は右図をご参照ください。7.5~200kVA↑型式をクリックすると詳細仕様がご覧いただけます。特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。特殊仕様製作いたします。いずれも対応いたします。バッテリ回復充電時の最大容量(負荷力率0.8)、バイパス送電時に必要な容量を含みます。特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。特殊仕様製作いたします。いずれも対応いたします。バッテリ回復充電時の最大容量(負荷力率0.8)、バイパス送電時に必要な容量を含みます。特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。特殊仕様製作いたします。いずれも対応いたします。バッテリ回復充電時の最大容量(負荷力率0.8)、バイパス送電時に必要な容量を含みます。使用上のお願い消耗品(バッテリおよびファン)の交換・メンテナンスの実施についてバッテリ・ファン交換や定期点検、メンテナンスは当社にて承ります。最寄の営業所にお問い合わせいただくか、こちらのページからお問い合わせ下さい。本製品は定期的な部品交換・メンテナンスの実施を推奨しております。バッテリは長時間使用しますと劣化が進み、充電しても容量が回復しなくなります。バッテリ寿命は、ご使用環境(周囲温度、バックアップ回数など)により影響を受けます。「約5年」を目安に交換してください。(推奨交換時期は搭載バッテリ種類により異なります。)寿命をすぎたバッテリをそのまま使用し続けますと、電解液もれや、著しい場合には発煙などの重大な二次障害を引き起こす原因になる場合があります。冷却用ファンも定期交換を実施してください。よる型式認定が必要になります。詳細は管轄の消防署にお問い合わせ下さい。装置内に収納しているバッテリの合計が4800Ahセル以上の場合、所轄の消防署へ蓄電池設備の届出が必要になります。詳細は管轄の消防署にお問い合わせ下さい。突入電流が発生する負荷は、最大電流値を考慮した選定が必要になります。容量で選定はせず負荷率80%程度での使用を推奨いたします。突入電流を考慮せず選定すると過電流となり装置が停止・故障する原因となりますのでご注意下さい。保守サービスについて保守サービスについては、こちらのページをご覧下さい。軒先渡し」とさせていただきます。作業は別途お見積もりのうえ当社にて承ります。ついて本製品の期待寿命は定期的な点検・部品交換を実施して約15年です。期待寿命は使用環境や運転状況により変化しますので、安全に長くご使用いただくためにも定期的な点検・部品交換の実施を推奨致します。バッテリは種類・設置環境によって期待寿命が変わります。部品寿命も環境(温度・塵埃等)により大きく左右されます。