結露水は絶対に換気扇の吸気口に付着しますから溜るとポタッと垂れると思います。そもそも換気扇をつけっぱなしだと扉から冷たい空気が入ってきて寒くないですか?入浴中は換気扇を止めるのが通常だと思っていました。こないようにするには入浴中に換気扇を止めるか、暖房運転にすると良いと思います。暖房運転はおそらく浴室内の循環運転になると思うので換気はされず、気温も上がるので結露はしにくくなると思います。ダクトに問題がなければ、それくらいしか思い浮かびませんでした。ご健闘をお祈りします。19:55URL:家づくりの想い:現場監督歴15年。アフターも...翌日じゃなくて、浴室でした。お風呂の湿度はとても高いので、結露は免れません。暖かくても鏡は曇りますよね。結露対策の第一は換気ですが、換気することによって気温が下がってしまう場合は効果がないこともあるので、気温をあげることも対策の1つだと思います。10:51ありがとうございます。換気(24時間換気)を止めて入浴・・これも以前に試してみました。確かに結露は少なくなりますが、やはり多少は起こります。多少、水を使っているのだから仕方が無い・・とは理解しているのですが、冬場の垂れてくる水の量は半端じゃないです。(感じ方は個人差もあるとは思いますが)実家が近くにあるのですが、実家では24時間換気を付けたままでも大丈夫です。同じ、施工業者の建売を購入した友人が近所に住んでいるのですが、そのお宅も全く結露なんて無い。ことなので、なんで、うちだけが!?って思ってしまいます。14:35URL:家づくりの想い:現場監督歴15年。アフターも...あまりお客様には直接話さないですが、多くのお宅を訪問しているとそのお宅それぞれで、たとえば冷房保暖房も嫌いでつけてないご家庭、冬でも蒸し暑いほど暖房をつけるご家庭、湿気が嫌いで頻繁に除湿機を回している家(うちです)、雨の日でも加湿器をつけているご家庭、と空気環境は様々です。間取りもその家それぞれなので、2、3件比べるだけでは比較にならないでしょう。湿度、など様々な知識を総合して判断するので、僕も建築設備は専門ではありませんが、すべての知識がある方に見てもらわないと原因の特定は難しいかもしれませんね。感覚の個人差もあるかもしれません。添付された換気の取扱説明書には結露水が垂れることがありますので、その際は拭き取ってくださいとありますね。18:26そうなんですよ。一応、記載はあります。・・・ことがあります。なんてもんじゃありません。15:33URL:家づくりの想い:大きめの「心当たり」を埋めきってしまい、さらに何か?ということになってからが、「三六五歩のマーチ」・・の気分ですね。小さめかもしれませんが、「心当たり」を。天井の換気扇の「機種」ですが、鋼板製ということはありませんか?同様な物で、「樹脂製」の物があれば、それで一歩前進?の可能性はあります。同様に、配管経路に金属が使用されていれば、できる限り塩ビ製に変える必要があるかも?集中換気の各吸排気の「バランス」は、調整できませんか?以前、それで解決した事例はあるのですが、そのときは、本体からの排気、(一番最終で汚染空気の排出がされる、外壁に付いたフード)が、計算値より小さな物が付いていて、いわゆる「フンづまり」になっていたせいでしたけど。集中換気製品のメーカーによっては、その辺のデーターやノウハウがきちんとある所もありますので、相談してみるのも良いかもしれません。無償でということはあり得ませんが。Reserved.▲お問い合せ|利用規約|プライバシーポリシー|運営会社|。