2019年6月21日0件のコメント本日午前10時17分にサーバー系電源障害(ブレーカー断)が発生し、その後サーバーが順次停止いたしました。午前11時4分に障害原因を取り除いた上で電源供給を開始し順次復旧いたしました。約45分間、WEBサーバー、メールサーバーのご利用ができない状況となりたいへんご迷惑をおかけいたしました。電源障害の発生原因は、気温上昇に備えサーバーラック用冷却機器を追加した際にサーバー系電源と同じ回路に繋いだことで電源過負荷状態になりブレーカー断にいたりました。※本日午前9時にサーバーラック用冷却機器取付を行いましたが、この時点では気温が低かったため問題発生しておりませんでしたが、気温上昇に伴い冷却装置の負荷・使用電力が増加しブレーカー断に至りました。すべてのサーバーはUPSにて電源保護を行っておりますが、UPSのバックアップ時間が限られているため、これを越えたため順次電源供給が止まる結果となってしまいました。今後は確認の上、別回路電源にて冷房運転を行うようにいたします。