今年の冬は氷点下の日も数多くあり、4月には夏日の日もあるなど、気候が安定しませんでした。2)吹出口温度測定20分後、吹出口の空気温度を測ってください。吸込口の空気温度を測ってください。(温度は一般的な棒温度計で測れます)吹出口と吸込口の温度差が10°C以上なら正常です。次にエアコン・室外ユニット周辺をチェックしましょう!フィルターを確認しましょう!フィルターが汚れていたら→掃除機で付着した汚れを取り除いてください。障害物を取り除いてください。それでも効きが悪いなら・・・プロにおまかせください!エアコン内部のこんな異常が考えられます!”熱交換器が詰まってる”ゴミやホコリが、フィルターを通過して熱交換器(アルミフィン)にたまると、効率が悪化し、風量が低下します。エアコンの効きが悪くなるばかりでなく、電気代もかさんでしまいます。”ドレンが詰まっている”ドレン水の受皿に汚れがたまって、ヘドロ状態になっている場合があります。そのままにしておくと「水漏れ」「水垂れ」の事故に至り、ときには「異臭」を放ったりします。エアコン内部の異常は重症です。