同保安協会から、水上に設置した設備についての保安管理業務の受託を断られたため、接続箱の設置場所を、フロート上から陸上に変えた。太陽光パネル14枚を直列で接続した送電線を合計574回路分、陸上まで延ばしてから接続箱に入力している。池の修繕で着床、発電を継続できるか?池の管理者にとっては、水上を太陽光発電事業者に貸すことで、新たな収入が生まれる。従来、農業用ため池は、管理や修繕費用の確保が難しかった。屋度自治会では、水上の賃料収入が入ったことで、先送りしてきた地元の社(やしろ)を新設できたと感謝されたという。「新池」でも、大規模な修繕が実施されることになった。堤体を修繕する工事が1年8カ月~2年間にわたって実施される。この工事の間、池の水は抜かれる。工事期間中は、太陽光パネルの位置を、現在浮かんでいる場所よりも、上流側に移すことを求められている。コムシスクリエイトでは、この工事への対応を検討している。同社が望むのは、移した先の上流側の場所で、池から水を抜き切った後にも、発電は続けていくことである。発電を継続できるかどうかは、移した先の上流で、池の底がどんな状態になっているかによる。平坦な場所が広いほど好ましく、凹凸があっても、吸収できれば問題ない。池からすべての水が抜かれた後は、フロートが池の底に直接、置かれて「着床」した状態となる。フロートや太陽光パネル、電線が、適正な範囲の状態を維持したまま着床できるのであれば、そのまま発電を続けられる。考慮する点は、フロートが大きく傾いて転覆しないか、太陽光パネルや電線に、過剰な荷重がかかることがないか、などとなる。池の底の状態によっては、太陽光パネル9枚ごとのユニット単位で切り離し、着床させれば良い。この場合には、電線の引き回しを工夫する必要もある。ユニット単位での着床にも限りがある場合には、近くで土地を探し、ユニットを分解した上で、陸上に引き上げる必要がある。なると、発電の継続は難しい。発電事業者としては、2年間以上にわたることが予想される売電の停止は、極力、避けたいところだ。フロートと太陽光発電設備を陸上に引き上げる際と、工事が終わって水上に戻す際に、それぞれコストがかかる。「新池」で、水がすべて抜かれるのは、実は初めてではない。今回、計画が決まった大規模な修繕のための調査が2016年以降に実施され、この時にも、池からすべて水が抜かれた。この時には、フロートが浮かんでいる場所から動かす必要はなく、そのままの位置で着床させた(図9)。池の底の凹凸は少なかった。念のため、ユニット単位に切り離した上、発電は止めた。クリックすると拡大した画像が開きますクリックすると拡大した画像が開きますクリックすると拡大した画像が開きます図9●「新池」の水が抜かれたときの様子(出所:コムシスクリエイト)発電を止めた期間は約2カ月間で、しかも、冬の発電量が比較的少ない時期だったため、影響は限定的だった。その調査が終わった後、再び水が入ってきた時の浮かび上がり方など、水量の変化にともなうフロートの状態の変化にも、大きな問題はなく、改めてタキロンエンジニアリング製のフロートの利点を確認できる機会になったとしている。この時の経験から、フロートが浮かんでいる場所の付近であれば、そのまま着床させ、発電を続けられることがわかった。今回、移すことが求められている上流の場所については、詳細な状態を把握できていない段階という。reserved.このページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。著作権は日経BP、またはその情報提供者に帰属します。