(03-04-11-06)<概要>原子炉からの熱(蒸気)を直接地域暖房用等で比較的温度の低い熱源として利用する原子炉が熱供給炉である。熱(蒸気)を供給するこの原子炉システムに、寒い地域を広くもつロシアが早くから関心を示し、研究開発も一番進んでいる。この原子炉システムには電気と蒸気を配給する電熱併給炉型と蒸気のみを配給する熱供給炉型とがある。電熱併給炉型としては、シベリア北東のビリビノ原子力発電所が30年以上の運転実績をもっている。軍事産業都市であったトムスク−7等ではプルトニウム生産炉が電熱併給炉として活用されている。カザフスタンのBN−350は電気供給と海水脱塩のための蒸気給水を行っていた高速炉である。原子力砕氷船の舶用炉(KLT40S)2基をバージに搭載した電熱併給の浮体式原子炉がセヴェロドヴィンスク向けに建設中である。ロシアでは一体型加圧水型炉を採用した熱供給炉概念をAST−500他いくつか構築中であり、AST−500がボロネツ市で、一時中断はあったものの建設中である。その他の国の開発状況にも触れる。温室効果ガスを放出しないので地球温暖化防止上にも有益である。原子炉を燃料の長期使用あるいは運転簡素化(あるいは運転フリー)の設計にすれば遠隔地用として、また受動的安全機能を多く取り込めば需要地近接立地も可能である。広範な地域で気温の低い期間の長いロシアは、熱(蒸気)を供給する原子炉シスムに早くから関心を示しており、研究開発も進んでいる。この原子炉システムには電気と蒸気を配給する電熱併給炉型と蒸気のみを配給する熱供給炉型がある。電熱併給炉型の代表例はシベリア北東のビリビノ原子力発電所で、地域に電気と蒸気を配給し30年以上の運転実績がある。軍事産業都市であるトムスク−7等では、かつてのプルトニウム生産炉を転用して地域に電気と蒸気を配給している。カザフスタンのアクタウ発電所(高速炉BN−350)は電気供給と海水脱塩(海水淡水化)を行っていた。AST−500がある。起きても安全性の高い蒸気発生器を原子炉容器内に内装した一体型加圧水型炉を採用している。この他にロシアでは一体型加圧水型炉の熱供給炉概念をいくつか構築中である。地域への熱供給では比較的温度が低い(100〜160°C程度)蒸気を供するので、熱供給炉の炉心出力密度は低く設計される。物体の重力落下、大気の自然対流、水の自然循環、水の蒸発など受動的安全機能(静的安全機能ともいう)も設計に取り込みやすい。したがって熱供給炉の設計では受動的安全機能を多く取り込んでいるのが普通である。1.熱供給炉システム原子炉では化石燃料炉と違って次の燃料交換までの期間が長くとれるので、化石燃料の頻繁な補給輸送が難しい極地あるいは遠隔地での利用に適している。このため、石油、天然ガス、ニッケル、金、ダイアモンド、希金属などのエネルギー資源、天然資源を多く産出している極寒地のシベリア北方で、電熱併給用のビリビノ原子力発電所を建設して実用に供している。ロシアが原子力砕氷船を多く建造し、運航しているのも同じ理由による。熱供給炉システムとしては、電気と熱(蒸気)を供する二重目的の電熱併給炉システムと熱(蒸気)のみを供給する熱供給炉システムとに大別される。沿岸に建設し海水から飲料水を製造する海水脱塩(海水淡水化)原子炉システムもある。電気と熱(蒸気)を地域に供するとともに、海水脱塩も行う三重目的の原子炉システムも構想中にある。図1に電熱併給用原子炉システムの概略を示す。ロシアのビリビノ原子力発電所、およびプルトニウム生産炉だったクラスノヤルスク−26のADE−2、トムスク−7のADE−4とADE−5がこの例に属する。システムの概略を示す。ボロネツ市で建設中のAST−500がこれに属する。表1にロシアにおける電熱併給用原子炉の建設実績を示す。表2にビリビノ原子力発電所の主要技術仕様を示す。ビリビノ原子力発電所は電熱併給用原子炉4基で構成されている。4基いずれもEGP−6型炉(初期のRBMK型炉)で、4基が1つの原子炉建家に格納されており、タービン発電機は原子炉1基に1台が対応し設置されている。一次冷却系ポンプをもたない自然循環冷却炉心である。シベリア北東のビリビノ地域は1年のうち8か月が冬で、寒い時には−60°Cにもなる。この発電所は48MWeの電気と78MWt(67Gcal/h)の蒸気(約150°C)を地域に配給できる。1974年から運転している。ビリビノ以外の数基の発電所から年間8PJ(240Tcal)以上の熱(蒸気)を地域に供給している。して運転している3基を除いては現在閉鎖している。トムスク−7(現、シベリア化学コンビナート)では2001年現在、元プルトニウム生産炉ADE−4とADE−5が運転中で、トムスク−7とトムスク市に電気と蒸気を配給している。クラスノヤルスク−26(現、鉱山化学コンビナート)では2001年現在、元プルトニウム生産炉ADE−2が運転中で、クラスノヤルスク−26とクラスノヤルスク市に電気と蒸気を配給している。これらプルトニウム生産炉は、代替電力が完成次第閉鎖される。ADE−4とADE−5の代替炉として、AST−500を2基建設する計画の検討が進められ、ゴーリキサイトに過去に搬入された機器の再利用についても評価され可能と判断された。BN−350を用いているアクタウ原子力発電所は、ソ連がカザフスタン国のアクタウ(Aktau)市に建造した電気供給と海水淡水化の二重目的をもっている。1973年7月から運転を開始し1999年4月に閉鎖となった。世界で初めての高速炉原型炉で、650〜750MWt(設計上:1,000MWt)、電気出力135MWe(設計上:350MWe)、淡水生産12万トン/日(設計上:12万トン/日)をアクタウ市周辺の工場に供給していた。AST−500AST−500は居住地域に対する熱(蒸気)を供給する原子炉で、ソ連が1970年代中頃から開発を進めてきた。cooperation)の崩壊などにより地方当局は1990年に建設中止(ゴーリキの1号機は83%、ボロネツは30%完成済)を決定した。ボロネツ市は、環境評価およびゴーリキのIAEA−OSARTのレビューを受けて1996年建設を再開した。反対により建設されたが運転には至っていないとの情報もある)。ロシア全土には、AST−500一体型PWRを主体とした5GWの熱供給炉計画がある。炉心露出防止を、および表3にAST−500を含む一体型炉の主要技術仕様を示す。PWRは、ドイツが原子力船オットハーン用として開発した炉型である)。原子炉容器内の液位は、炉心表面から8mあり一次冷却材インベントリーが多い。自然循環冷却方式を採用している。このようにAST−500では受動的安全機能を多く採用している。(LOCA)が起きても原理的に炉心溶融を起し難い設計となっている。1989年にはIAEA−OSART(運転管理調査チーム)による国際安全評価も受けている。してATEC−80(250MWt、70MWe、56Gcal/h)、ATEC−200(750MWt、180MWe、375Gcal/h)およびVPBER−600(1,800MWt、500MWe、645Gcal/h)(主要技術仕様については表3参照)、遠隔地用としてUNITHERM(30MWt、6.5MWe)を概念構築中である。地域暖房用として低出力スイミングプール型原子炉RUTA(10MWt、20MWt、30MWt、55MWt)も概念構築中である。いずれもまだ実用化の計画はない。(電気出力70MWe、蒸気141Gcal/h)の建設が2005年6月開始された。VBER−300PWR(295MWe;電気出力200MWe、蒸気456Gcal/h)は、カザフタン輸出用に検討されている。VK−50BWR(ドミトグラード)の経験をベースに、VK−300BWR(250MWe;電気出力150MWe、蒸気402Gcal/h、VVER−1000用の炉容器使用など標準化)をアルハンゲエレクに4基建設を計画している(2009−16運転開始予定)。Reactor)型の炉概念を構築中である。図6に熱供給炉DPR−3炉の熱供給システム説明図を、表4に主要技術仕様を示す。保障できる高い受動的安全性を有している。図7に構造図を示す北京の清華大学が開発した一体型PWRの熱供給炉の原型炉(NHR−5)は、1989年から運転されており、この経験を基に、地域熱供給と海水脱塩用の実用炉(NHR−200)の建設が検討されている。2006年半ばまでに設計と工学的実証研究を終了している。重点をおく原子炉であれば、配給水の温度も100°C〜160°C程度と低温でよいので、物体の重力落下、大気の自然対流、水の自然循環、水の蒸発など受動的安全機能を積極的に設計に取り込みやすい。reactor)として、スウェーデンのSECURE(PIUSの暖房用、400MWt)、ドイツのNHP(BWR、200MWt)、スイスのSHR(BWR、10MWt)、カナダのSLOWPOKE(スイミングプール型、10MWt;2MWt、1989年から運転)、米国の電熱併給用TRIGA改良型(TRIGA、64MWt/12MWe)などの概念構築があったが、実用化はされていない。ここをクリックして下さい。ATOMICAトップページへ。