水分などの混入の恐れがある場合真空乾燥引きをして配管内をドライにする目的とエアコンの冷媒には当然冷媒ガスが使われていますこれは圧縮すると液になりますがここに空気が混入すると空気はいくら圧縮しても液体にはなりませんここで電気のロス故障の原因となりますで、真空引きの必要がでてくるのです。真空引きと真空乾燥は違う物となります、メーカーの取り付け説明書にて真空ポンプを15分作動させると記載あるところ10分で終了させたら手抜きだとおっしゃる方がいるようですがこれは間違いです。標準的な長さ冷媒管内に液体としての水分が無い場合電動真空ポンプの真空を抜く性能限界は2~3分ほどで到達します。完全真空に近い程エアコン性能が良くなるわけではありません。取り付け業者が理解して作業していれば問題ないのですが水分の混入の恐れがあるのに5分程度で終了させていたら手抜き工事と言っていいでしょう、ただ取り付け業者が理解しておらず作業してる場合もありますが。電動ポンプであれば圧力再上昇時にも常時低圧化作業を自動継続可能であるからです。家庭用エアコンに限っては手動真空ポンプでもまったく問題ないレベルまで真空は抜けます。(当店では手動ポンプは使用しておりません、すべて電動ポンプにて対応させて頂いています。)真空引きはもちろん大事ですがエアコンの取り付けには他にも重要なポイントがいくつもあります、締め付けトルク、フレア、ドレン勾配断熱etc、エアコン取り付けで失敗しないためには業者選びも重要です。知られていないのかあまり話題にならないエアコン取り付け時に雨など混入の恐れがある場合の実験をしています。先に結論としてまともな業者であれば雨があたる現場の工事は延期します。マンションのベランダなど室外機、冷媒管ジョイント部分に雨があたらない場所であれば問題なく施工できます。一部の引越し業者、家電量販店の業者などはお客様にリスクをまったく説明せず雨が混入しようとまったくお構いなく取り付けていく業者がいるようです。悪いことに電動真空ポンプを使用せず手動式などで真空を引く業者が多いようです。(真空引きと真空乾燥の違いです手動式でも晴れた日など正しく使用した場合はまったく問題ありません)当店では手動ポンプは使用しません、すべて電動ポンプにて対応しております。無理に取り付けていくのか?閑散期であればメインの仕事がなくなる(その日の収入が無くなる)繁忙期であれば仕事が詰まっている持ち帰ると元受会社に悪印象など。話が長くなりましたが実験していきます。使用する真空ポンプはタスコ製ツーステージで家庭用エアコンから業務用中型まで真空を抜けるとホームページで掲載されている真空ポンプです。本来は冷媒管内に水が入るので条件はもっと悪いはずですが、わかりやすくするためこの状態で実験してみました。数秒で-0.1MPaに真空を抜くのがホースとグラスサイトのみですので早いのは当然ですね、バルブを閉めて気密を見てみます5分後も換わらず真空計は-0.1MPaを表示しています。問題ないので次は水をいれてみます。綿棒を湿らせてサイトグラスの中にいれてみました量的には水滴2~3滴ほどの量です、この状態で真空ポンプを15分作動させましたその後気密テスト5分後も変わらず-0.1MPa問題ないので綿棒を取り出し調べてみました結果完全に乾いて乾燥状態になっていました少量であれば15分ほどで気化蒸発させることができるようです。写真ではわかり難いかもしれませんが水をいれてみました写真に写っていない場所にも水がとどまっていますので1~2グラムほどかと思われますこの状態で真空を抜いてみます。真空ポンプを作動させるとサイトグラス内の水は沸騰して数分たつとサイトグラス内の水は跡形もなく消えました。真空ポンプ内に吸い込まれたと思われますその証拠に真空ポンプオイルが白濁化しています本来は無色透明ですこのまま15分ほど真空ポンプを作動させました。真空ポンプ停止バルブを閉めて5分後わずかに水分が残っていたのか真空計読みで-0.099となりましたさらに耐圧ホースを真空ポンプから外すとホースパッキンに僅かに水が付着していました。これだけ短いホースでも僅かに水がのこったようです本来のエアコンの冷媒管の条件より、かなりいい状態でも僅かに水が残りました。本来であれば真空計の数値に変動がある時は雨の日などは水分混入の恐れがあると予測し継続作動させて乾燥真空させます晴れた日などに数値変化ある場合は冷媒管接続不良を疑います。白濁したオイルこの後オイル交換しました実験結果として少量であれば乾燥できるが少し多く混入すると乾燥しきれない場合もあるとなりました。状況によっても結果は変わってくるかとは思いますが少量でも水分が残る可能性がある場合はエアコン取り付けをするべきではありません。他者様のサイトでも真空デシケーターなどを準備してかなり詳しく実験してる方もいらっしゃいます。そちらのサイトの説明文でも2グラムほどの水を気化蒸発させるのに今回使用した真空ポンプより高性能なポンプを使用して1時間以上掛かるとの実験結果を載せいてるところもあります。エアコン内に水分が残っていると冷凍機油は吸湿性があり変質して故障の原因になります水分ですので冷媒回路内は水は凍る温度です詰まり、解氷を繰り返し運転に支障をきたす可能性が十分考えられます。家庭用エアコンの取り付けの大部分は家電量販店での取り付けかと思います雨の日に取り付けられたエアコンも相当数あるかと思いますが問題にはなっていません、ただちに影響はでないようです。エアコンの寿命にどのように影響してくるか未知数ですが水分混入エアコンは寿命が短いのは容易に想像できます。雨のあたる現場では延期をお願いしております。水混入の恐れがある取り付けは絶対に避けるべきですが暑くて耐えられないなどの理由で取り付け日を延期したくないお客様は雨の日の取り付けリスクを理解して頂いて取り付けすることもあります。設置場所などにもよりますが小雨で取り付けにさほど影響がない状況であれば取り付け可能です。その場合冷媒管接続時には水混入を極力防ぎ電動ポンプで20分は乾燥真空引きします。水滴2~3滴であれば問題なく乾燥させることが可能ですそれ以上の混入になると乾燥しきれなくなる恐れがあります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。