エネルギー管理士に関する情報を発信します。エネルギー管理士Youtubeお悩み相談サイトマップお問い合わせSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。LINE@で追加Youtubeチャンネルを開設しました。短期間で確実に合格したい・スマホを使ってすき間時間に勉強したい・独学だけでは分かりにくいそんな方にお勧めの通信講座です。熱交換器を設置して工場から出る排熱を有効利用することは省エネルギー対策として有効です。熱交換器を設置すれば最大どこまで熱を回収できるのでしょうか?今回は熱交換器の最大交換熱量をテーマに解説したいと思います。利用して、どこまで熱を回収できるかは向流か並流かによって変わります。多い向流の場合、熱交換器で交換できる最大熱量は対数平均温度差が取れなくなるポイントまでということになります。熱交換器を流れる2つの流体の入口温度が決まっていたとします。仮に1つの流体の熱交換器出口温度を決めてやれば、交換熱量の計算からもう一方の流体の出口温度は勝手に決まります。低温側入口温度:T1低温側出口温度:T2=x低温側比熱:c1低温側流量:m1高温側入口温度:T3高温側出口温度:T4=y高温側比熱:c2高温側流量:m2任意に決めてやる方の温度をx(=T2)、もう一方の流体の出口温度をy(=T4)とすると、yは次の式で表すことが出来ます。$$y=T3+\frac{m1c1(y-T1)}{m2c2}$$この値を元に、対数平均温度差を計算してみましょう。xとyをそれぞれ対数平均温度差の式に当てはめると次のような式になります。$$Ta=y-T1$$$$Tb=T3-x$$$$ΔT[LMTD]=\frac{Ta-Tb}{ln(Ta/Tb)}$$xの値を小さくしていくと、どこかのタイミングで対数平均温度差が取れなくなります。このポイントが熱交換器で回収できる熱量が最大になります。これ以上熱回収を行うと高温側と低温側の温度が逆転してしまうというポイントです。交換効率を高くしたところで20°Cの水で80°Cを10°Cまで冷やすということは不可能です。LMTDの使い方と計算方法プラントや工場では、発生する熱エネルギーを無駄にしないために様々な工夫がされています。並流の場合は2つの流体の温度差がなくなるポイントが最大交換熱量になります。こちらは対数平均温度差ではなく熱計算のみで算出することができます。先程と同様に、一方の流体の出口温度を決めてやり、もう一方の流体の出口温度を計算します。$$y=T3+\frac{m1c1(y-T1)}{m2c2}$$x=yとなるポイントで2つの流体の温度差が無くなり、これ以上の熱交換ができなくなります。この2つの式を見ると、向流の方が熱交換効率が高いことがわかりますね。...最大まで熱交換させようと思うと、かなり大きな熱交換器が必要になる場合が多いです。実際には、設置可能かも含めてメリットとコストの折り合いをつけながら出口温度を確定させます。まとめ回収できる最大熱量は向流と並流で変わる向流のほうが回収熱量は大きくなる熱量が計算できれば必要伝熱面積が分かる熱計算は一見複雑に見えますが、やっている計算はほとんど同じなのでエクセルなどを利用して計算するとあまり難しいものではありません。皆さんの熱計算に対する理解が深まれば幸いです。短期間で確実に合格したい・スマホを使ってすき間時間に勉強したい・独学だけでは分かりにくいそんな方にお勧めの通信講座です。レビュー記事はコチラその他の講座一覧はコチラSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。LINE@で追加Youtubeチャンネルを開設しました。最短で資格を取得するためには、いかに効率よく学習するかが重要です。現場技術系の資格取得をサポートするおすすめの通信講座を紹介します。イラストを多用したシンプルで分かりやすいテキストと動画がセットになっています。価格もお手頃で、特に熱力学などを学んだことのない初学者におすすめの通信講座です。エネルギー管理士以外にも電験や衛生管理者など25の資格の通信講座を展開しています。詳細ページへ公式サイトへ現場系通信講座の老舗「JTEX」40年の実績がある現場系通信講座の老舗です。動画はなく、レポート提出形式の通信講座になります。価格もお手頃でテキストが分かりやすいと評判です。最新記事エコおじいプラント系のエンジニアです。皆さんにとって少しでも分かりやすい情報を発信します。どれがいい?3つのおすすめ業者を紹介あなたエネルギー管理士の資格を最短で取得したい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。プレート式熱交換器のU値を簡単に計算する方法プレート式の熱交換器を選定するときに、U値がどのくらいになるのか計算したい時ってありますよね。...【熱交換器】ヒーターのワット数ってどうやって選ぶの?ワットと伝熱能力の関係とは?電熱ヒーターや熱交換器の能力を考えるときはkW(キロワット)で表記されていることが多いです。温水器などのカタログを見ていると、「水道法に適用してます。何?種類や伝熱能力の計算方法は?こんにちは。?計算方法や使い方について空調機や給水ポンプ、真空ポンプなどの能力を表す指標として相当放熱面積というものがあります。LMTDの使い方と計算方法プラントや工場では、発生する熱エネルギーを無駄にしないために様々な工夫がされています。LINKSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。エネルギー管理士に関する情報を発信します。AFFINGER5.。