違う種類のガスのカラーハンドルを間違えて付けてしまった。吸引器を設置する為のフックベースがぐらつき、仕上げプレートを外して壁内のBOXとの固定ビスを増締しようとしたら、BOXの固定ビスが4点中1点折れていた。周知が必要だと思った。対応はBOXの固定を新しいビスと交換し、アンカ一部のぐらつきがないことを確認し、病院施設課へ報告、確認を立ち会ってもらいました。マンホールドは即時対応。バルブ操作(大きな音)不意の供給停止(スイッチの入れ忘れ、コンプレッサー、吸引ポンプ)バルブ開ける時の圧力低下。火気との距離バルブ開閉(直接調整器取付の場合)アウトレットバルブ交換作業時、アウトレットのストップバルブを閉め作業。交換後ストップバルブの開け忘れあり。2名体制で確認作業中に発見し大事に至らず。不具合のための供給ストップ。高所から容器を落下させた。ボンベの交換中に倒しそうになった。ガス切れ、配送手配をしていたが忙しかった為翌日にまわされた。ガス切れ(HPからの連絡ミス)。連絡不備によりガス切れ。施設等連絡ミスによるガス切れが起きた。緊急夜間体制がありながら担当番同士が連絡不十分で携帯電話を忘れて外出しそこへ病院から連絡があり、あやうく酸素切れを起こしそうになった。第二候補にTELがあり助かった。ある医療機関に診察用機械の点検に伺った際に天井の点検口を開けて電気配線の確認時、少し離れたれたところから「シュー」と音が聞こえた。リール式のガス配管設置付近から酸素が漏れている様で管理者へ知らせたところ配管の劣化によるものだった。この事で機械の点検は順延となった。ひとつ間違えていれば火事になる危険があった。