エネルギー管理士に関する情報を発信します。エネルギー管理士Youtubeお悩み相談サイトマップお問い合わせSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。LINE@で追加Youtubeチャンネルを開設しました。短期間で確実に合格したい・スマホを使ってすき間時間に勉強したい・独学だけでは分かりにくいそんな方にお勧めの通信講座です。比例制御弁やオンオフ弁を選ぶとき、電動式と空動式のどちらがいいのかわからないことってありますよね?そもそも電気や空気の力でどうやってバルブの開度を調整しているのでしょうか?今回の記事では、制御弁やオンオフ弁の作動原理や使い分けについて書いてみたいと思います。制御弁とは比例制御弁は、プロセスやユーティリティの流量や温度、圧力を制御するときに利用されます。オンオフ弁で制御するのに比べ、高精度な制御を行うことが出来ます。実際には調節計を経由させてセンサーと信号のやり取りを行うことで制御を行います。比例制御弁を使った代表的な制御方法にPID制御があります。制御弁は大きく分けて、電気で動く電動式と空気で動く空動式の2種類があります。どちらも自動でバルブの開度を調整するのは同じですが、バルブを動かすための力のかけ方が違います。制御弁は、電気の力でバルブの開度を調整します。具体的には、上部に電気エネルギーを回転エネルギーに変換するアクチュエーターが取り付けられており、それが回転することで開度を調整します。電圧をかける向きによって反対に回転させたり、電圧を変更することで回転スピードを変更させることが出来ます。電動式は電源があれば稼働するので利便性は高いですが、引火性の物質が近くに存在する工場などでは利用されません。空気動式に比べ、応答速度が遅い場合が多いです。空動式制御弁(参照:制御弁の構成部品の故障を検出するための診断方法)空動式の制御弁は、空気の力でバルブの開度を調整します。イメージしにくいかもしれませんが、バルブの弁体がダイアフラムと呼ばれる薄い金属の膜と結合されており、そのダイアフラムが下に押し下げられることによってバルブを閉弁させます。ダイアフラム上部に供給する空気の圧力によってバルブの位置を調整します。ここで、空気の圧力を調整するのがポジショナーと呼ばれる機器です。調節計からの信号をポジショナーが受け取り、ダイアフラムにかかる空気の圧力を調整することでバルブの位置を調整します。オンオフ弁の電動と空動は?オンオフ弁の場合も電動式と空動式があります。電動式は制御弁と同様にモーターに電圧がかかることで回転し、バルブを開閉させます。空動式の場合は、制御弁とは作動が変わります。空気動式のオンオフ弁はいくつかのタイプがありますが、代表的なものでは空気の圧力がかかれば閉弁、空気が抜ければバネの力で戻ってきて開弁などという動きをします。このようなバルブをノーマルオープン(空気圧がかかっていない状態で開弁)、逆のバルブをノーマルクローズと呼びます。電動式と空動式はどっちがいいの?では、電動式と空動式はどちらが優れているのでしょうか?結論から言うと場面によって最適なものが変わるので一概にどうとは言えません。制御スピードを早めるために空動式を選んだが、近くに高圧空気がないのでコンプレッサーを設置しなければいけないとか、電気しかないので電動式を選んだら頻繁に開け閉めがあったためモーターが壊れたとかいうこともあります。電動と空動のどちらがいいかは、過去の実績やその現場のルールなどに従って決めることになります。まとめ電動はアクチュエーターによって弁の位置を決める空動はダイアフラムによって弁の位置を決めるどちらがいいかは場面によって変わる電動にしようか空動にしようかは、実際に納入するときになると結構迷います。一般的には大きい工場ではすでに高圧空気配管が張り巡らされていたりするので空動式、小さい工場や商業設備などでは電動式が用いられることが多いです。どちらがいいという正解はないので、メーカーと相談しながら決めていきましょう。2020/2/27【制御弁】Cv値の選定方法は?基準をまとめてみた現場で制御弁の選定を行うとき、必ず出てくるCv値。詳しい原理はよく分からなくても、仕事で使っていると慣れてくるものだと思います。今回はCv値の選定基準と、選定間違いをしてしまった際に生じる問題をまとめました。...ReadMore2020/2/27【制御弁】イコールパーセント特性とリニア特性の使い分けは?制御弁には、バルブの固有特性としてイコールパーセント特性とリニア特性、クイックオープン特性があります。一般的には、イコールパーセント特性が使用されることが多いですが、流量特性のグラフを見るとリニアの方が分かりやすくていいように見えます。今回は、イコールパーセント特性とリニア特性の違いや使い分けについて解説したいと思います。...ReadMore2020/2/27【制御弁】ポジショナーって何?原理は?空気動式の制御弁を選ぶときには、必ずポジショナーのタイプも選ばなければいけません。制御弁についてあまり詳しくないうちは、ポジショナーが何のために必要なのか分からず何を選べばいいのかわからないという方も多いと思います。ネットで調べてみてもポジショナーがなぜ必要なのかを説明する分かりやすいサイトがなかったので、ここで簡単に解説してみたいと思います。...ReadMore2020/2/27【制御弁】制御弁が動く仕組みとは?生産ラインの自動化には欠かすことの出来ない制御弁。今も多くの工場で、温度や圧力を一定にするために動いています。今回は、制御弁がどのようにして動くのか。制御弁の仕組みについて解説してみたいと思います。...ReadMore2020/2/27【制御弁】正動作と逆動作の違い、使い分けは?制御弁を選定する際には、正動作か逆動作かを決めなければいけません。今回の記事では正動作と逆動作の違いとその使い分けについて書いてみたいと思います。正動作と逆動作の違いは次のようになります。短期間で確実に合格したい・スマホを使ってすき間時間に勉強したい・独学だけでは分かりにくいそんな方にお勧めの通信講座です。レビュー記事はコチラその他の講座一覧はコチラSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。LINE@で追加Youtubeチャンネルを開設しました。最短で資格を取得するためには、いかに効率よく学習するかが重要です。現場技術系の資格取得をサポートするおすすめの通信講座を紹介します。イラストを多用したシンプルで分かりやすいテキストと動画がセットになっています。価格もお手頃で、特に熱力学などを学んだことのない初学者におすすめの通信講座です。エネルギー管理士以外にも電験や衛生管理者など25の資格の通信講座を展開しています。詳細ページへ公式サイトへ現場系通信講座の老舗「JTEX」40年の実績がある現場系通信講座の老舗です。動画はなく、レポート提出形式の通信講座になります。価格もお手頃でテキストが分かりやすいと評判です。最新記事エコおじいプラント系のエンジニアです。皆さんにとって少しでも分かりやすい情報を発信します。どれがいい?3つのおすすめ業者を紹介あなたエネルギー管理士の資格を最短で取得したい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。Cv値の選定方法は?基準をまとめてみた現場で制御弁の選定を行うとき、必ず出てくるCv値。...【制御弁】ポジショナーって何?原理は?空気動式の制御弁を選ぶときには、必ずポジショナーのタイプも選ばなければいけません。...【制御弁】制御弁が動く仕組みとは?生産ラインの自動化には欠かすことの出来ない制御弁。...【制御弁】正動作と逆動作の違い、使い分けは?制御弁を選定する際には、正動作か逆動作かを決めなければいけません。LINKSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。エネルギー管理士に関する情報を発信します。AFFINGER5.。