外管の間または別々の管内の間隙に冷却液体と熱液体が流れます。低速で螺旋溝の内管に流れとして水が乱流状態にあるため、凍結しにくい。内管の特殊な螺旋溝構造は、内管に柔軟性を持たせるため、霜割れの危険性はありません。セルフクリーニング、ブロックなし流体は螺旋状に流れて表面を掃除するため、同軸型熱交換器は自己清浄性を有しています。同軸の熱収縮装置の性能は安定しており、減衰が少ない。水路の断面積が大きいのでシルトができ、大きな直径の繊維は塞がれることなく通り抜けます。螺旋溝の内側のチューブが表面をきれいにする乱流状態で水を流すので、水のパッセージは清潔です。3)より少ない溶接ポイント、より高い圧力スタンド、より信頼性の高いシミラル同軸型熱交換器は溶接点が少なく、加工が容易であるため、溶接品質の制御が容易です。さと熱の交替によって引き起こされる可能性のある漏れのリスクはほとんどありません。4)高効率スパイラル溝構造は、両側の熱伝達を強化する効果を有することができる。チューブ内の流体の軸流とスクリュー回転流の両方が、壁付近の流体混合を悪化させ、乱流強度を高め、熱伝達係数を高める。5)熱交換の強化1流体と内管表面との接触面積を大きくする正味の歯があります。正味の歯列は、乱流を増強し、レイノルズ数を増加させることができるので、流体の境界層の厚さを減少させる。控えめに言えば、熱伝達率が高く、1単位体積あたりの熱伝達量が多く、伝熱性能が優れています。サイクル、ヒートポンプ除霜、膨張弁の調節などにより、内圧が頻繁に交互になる。一定の振動と圧力の変化の下で、スパイラル同軸熱交換器は、プレート熱交換器よりも圧力ショックと圧力ショックにはるかに耐えることができるので、実際の作業条件の複雑さに適応することができます。構造の特徴-1冷媒が凝縮した後、内部スパイラル溝管のリブ構造の液膜は表面張力によって薄くなり、伝熱抵抗が減少します。構造の特徴-2スパイラル溝構造は、両側の熱伝達を向上させることができる。液体は軸方向に流れ、半径方向に回転し、局所的な二次流れを生成し、壁近傍の液体と流れの中心の液体との混合物を増加させる。内管材料は、赤銅、黒銅(BFe-10-1-1)、チタン、ステンレス鋼であり得る。内側チューブは、滑らかなチューブまたは強化された表面チューブによって選択することができます。二重壁銅のインナーチューブもあります。ニッケル、チタン、ステンレス鋼などとすることができる。Co.、Ltdでした)。パイプ熱交換器であり、統合されたマイクロチャンネル熱交換器および小型気候システムの世界的な技術を所有しています.HZSSの生産と高効率と省エネ熱交換器のマーケティング。デバイスの開発を継続します。小型、軽量の製品のみ。:高い耐性、強さの強度、リングの圧壊強度と引き裂き強さ。ある質問1.マッチ熱交換器を選ぶ方法は?当社のテクノロジーセレクションシートを記入してください。エンジニアはあなたにマッチモデルを推奨します。2.カスタマイズすることは可能ですか?実行する方法?はい、私たちはODMサービスを提供することができます。お客様の図面に基づいて熱交換器を製造することができます。お客様の要件に基づいて書類を作成し、クライアントが確認した後に製造します。3.納期はどのくらいですか?通常のモデルの場合は10〜15日、カスタマイズされたモデルの場合は25〜30日です。4.梱包方法は?紙箱と合板パレット;または重量の重い製品の合板ケース。重量と寸法に関するパッケージベースごとの個別または複数のピース。Cによって目視で、OAは大量購入注文および長期的な協力のために利用可能である。サンプルを入手するには?サンプル料金と貨物が支払われている間はいつでも。MOQはどれくらいですか?20個以上8.保証期間はどのくらいですか?保証は1年間ですが、一生の技術サポートとサービスです。サービスサプライヤーです。フレンドリンクManage。