くにでんきの毎日は照明器具の毎日てるくにでんきの毎日は照明器具の毎日1996年創業照明ひとすじ電気工事士照明士のいるお店!都内近縁の取り付け承ります。即納品2500点以上!店頭引き渡しもOKです。お客様のクレーム対応オフィス内のLED照明器具に不点灯が生じています(東京都葛飾区の法人様より)22017年09月13日こんにちは!アフターサービス担当の神尾です。法人様へ不点灯が生じたLEDベース照明の交換工事にお伺いしました。LEKT412691HN-LS9ですが2年半で2台に不点灯が発生しました。省エネで長寿命がセールスポイントのLED照明器具ですが不具合の確率はゼロではありません。今回は保証期間内でしたのでメーカーさんに代替商品を出荷してもらい私が交換にお伺いしました。販売した商品についても最大限のアフターサービスを敏速に提供させていただきます!オフィス内のLED照明器具に不点灯が生じています(東京都葛飾区の法人様より)2017年08月03日こんにちは!クレーム担当の神尾です。照明器具を納品させていただいたお客様から「数台不点灯が生じている」との連絡があり早速調査にお伺いしました。LEKT412691HN-LS9を53台使用中。その内2台がスイッチを入れると2~3秒間点灯後すぐに消灯してしまうという症状です。この照明器具は、本体とライトバーの組み合わせで構成されています。隣の器具のライトバーと交換してみましたがやはり数秒で消灯してしまいます。以上を考えるとライトバーに問題は無く、本体側の点灯ユニットに問題があると判断しました。LED器具の保証期間は3年間ですので代替品を取り寄せ、交換対応とさせていただきます。(奈良県のお客様より)2017年06月12日こんにちは!お問い合わせ担当の神尾です。OP252301LCを購入しました。取り付けしてみましたが傾いてしまいます。取り付け方法をいろいろ工夫してみましたが改善されません。初期不良ではないかと懸念しております。本体を返送いたしますので一度検証をお願いします。本日返送されて来ましたので早速設置検証をいたしました。お客様のおっしゃる通りガラスの傾き度合いが大きく、何度設置し直しても水平になりません。手作りガラスですので若干の傾きは許容範囲ですが、ここまで大きな傾きは不具合と判断させていただきます。メーカーさんと交渉して代替品を手配いたします。ご不便をお掛けしますが今しばらくお待ちください。(東京都板橋区のお客様より)2017年05月31日こんにちは!お客様担当の神尾です。昨日の日報で報告しました東京都板橋区のお客様宅へ、不点灯調査のためにお伺いしました。今回クレーム対象となったのはてるくにでんきオリジナル商品MRS-725SLED。ワンタッチ取付型配線ダクトレールにシンプル形状のスポットライト、ダイクロハロゲンランプ形LEDランプを3灯セットにしたオシャレな人気商品です。無事に点灯しました!もう1度私が取付けてみたところ無事に点灯しました。●ジャックの接続などが必要となります。そのいずれかが不完全であったことが原因と思われます。写真はお客様宅で撮らせていただきました。くにでんきではアフターサービスにも力をいれております。購入後のトラブルや返品等敏速に対応させていただきますのでご安心ください。(東京都板橋区のお客様より)2017年05月30日こんにちは!お客様担当の神尾です。MRS-725SLEDを購入し設置したのですが、明かりがつきません。つきましては返品させていただきたいのですが、この後の手続き等についてご連絡をお願いします。当店の対応ご不便をお掛けして申し訳ございません。お近くですのでお伺いして引き上げさせていただきます。その際にもう一度設置して確認をさせていただきたいのですがよろしいでしょうか?ご希望の日時をお知らせください。Messenger見積依頼お問い合わせ。