名古屋・尾張地域を中心に愛知県全域が対応エリアとなっております。知多市にて瓦屋根で雨漏りか?2階の床が水たまりになっているの...知多市にて瓦屋根で雨漏りか?2階の床が水たまりになっているのに気付いた知多市にお住まいのお客様から「普段使っていない部屋の床に水たまりが出来ているのに気がついた。雨漏りかどうか見てほしい」という連絡がありました。以前にペットを飼っていて敷物をしていたのでカビ臭いとは思っていたが水たまりまでは気がつかなかったそうです。調査の為お伺いし、まずは室内の様子を拝見いたしました。水たまりはふき取ってありましたが、敷物が一部剥がされていて、その部分に水が溜まっていたそうです。部屋の入口の壁にあるコンセント付近も雨染みがありました。建物の中心部になるので、屋根が怪しいので、小屋裏を確認していきます。点検口が勾配の低い方にあったため、中に入る事ができませんので、見える範囲でしか確認できませんでした。あきらかにココという場所がありませんでしたので、今度は屋根にのぼっていきます。築年数が23年ほど経っているそうです。見は綺麗に見えますが、肉眼で見ると部分的に沈んでいるところがありました。これだというところがありませんので、もう少しクワ即見ていきます。漆喰の部分を見ていますが、劣化は見られるものの、剥がれ落ちているところありません。棟瓦を留めているバンセンも大きくゆるんでいるところもありません。棟瓦もズレなどは見られませんでした。棟の周辺が原因ではないようです。続けて瓦全体を見ていきます。瓦の上を歩いていて、撓むところがありましたので、瓦をめくって下地の状態を確認致します。防水紙の上に土を乗せ瓦を葺いておりますが、土が流れている様には見えません。防水紙の方は経年劣化により、防水性は無くなっているようです。ところどころに滲みになった跡の様に見えるところがありました。部屋の床に水が溜まったところの周辺を何か所かめくってみましたが、ピンポイントでの原因になりそうな場所はありませんでした。良く見ていくと、瓦にもひび割れが入っていました。完全に割れているわけではありませんので、直接の原因ではありませんが、放っておくと割れてしまい雨漏りの原因になり得る場所です。こちらも経年劣化による瓦の欠けです。劣化しているところはそれなりにありますが、直接原因になっているところが見つけられませんでした。下地を直すには、瓦を一度降ろさないといけませんので、全体的なお手入れになる事を御報告しました。知多市にて瓦屋根で雨漏りか?2階の床が水たまりになっているのに気付いた知多市にお住まいのお客様から「普段使っていない部屋の床に水たまりが出来ているのに気がついた。雨漏りかどうか見てほしい」という連絡がありました。名古屋市緑区にて折半屋根とスレート屋根の点検を実施しました名古屋市緑区にお住まいのお客様から屋根の点検依頼がありました。屋根が折半屋根とスレート屋根の2種類の屋根が合わさった形状になります。どちらも6年くらい前に塗装をされたそうですが、折半部分に錆を見つけて心配になり連絡をくれたそうです。名古屋市緑区にて玄関の天井が雨漏りしたと診断依頼がありました名古屋市緑区にお住まいのお客様から、雨漏りの診断依頼がありました。雨漏りした場所は玄関の天井部分で、照明器具の付近なので心配になり連絡をくれたそうです。江南市のユーザー様が、飛び込み業者に屋根がズレてると言われ...江南市にお住まいのユーザー様から、飛び込み業者に屋根がずれていると言われ心配になり、連絡を頂きました。和瓦を葺いているお宅ですが、あの辺とか曖昧な言い方をされたようですが、自分では見えないので特に屋根やも知らないので、弊社に連絡をくれたそう...........その他のブログ一覧はこちら8時~20時まで受付中!!0120-554-9572020年2月(31)2020年1月(16)2019年12月(31)2019年11月(23)2019年10月(19)2019年9月(9)2019年8月(16)2019年7月(15)2019年6月(12)2019年5月(2)2019年4月(8)2019年3月(11)2019年2月(9)2019年1月(12)2018年12月(27)2018年11月(34)2018年10月(20)2018年9月(14)2018年8月(78)2018年7月(160)2018年6月(108)2018年5月(86)2018年4月(74)2018年3月(52)名古屋市緑区にて折半屋根とスレート屋根の点検を実施しました名古屋市天白区で瓦屋根の雨漏りで見積もり点検依頼がありました名古屋市緑区にて玄関の天井が雨漏りしたと診断依頼がありました北区にてアパートの瓦がずれ、雨漏りしたようなのでで見てほしい江南市のユーザー様が、飛び込み業者に屋根がズレてると言われ...名古屋市南区にて外壁・瓦屋根の雨漏り診断で補修が可能かチェック南区のユーザー様からご紹介頂いた方の雨樋点検に行きました愛知県弥富市にて太陽光パネルがある屋根で棟瓦が飛んだケース中村区にて瓦の漆喰が気になるので見てほしい中川区にてスレート屋根の点検依頼がありました。