3山本亜耕さんからのコメント1.西方さま:お取り上げいただいてありがとうございます。旭川市は札幌から150kmほど内陸の都市ですが、気候的に札幌と同じ設計がなかなか難しい地域でもあります。札幌圏(温暖地?/笑)の建築家が勉強不足のまま仕事をしに行くと往々にして手痛い目にあったりします。旭川で実績の乏しい建築家は現地の工務店から事前にしっかりレクチャーを受けてから実施設計に取り組んだりしています。何を隠そうそんな優しい工務店さんのひとつが芦野さんをはじめとする道北の新住協のみなさんたちです。(笑)話は変わりますが、そもそも道南地域と札幌市内以外の地域では熱交換換気による計画換気自体が難しい地域も少なくありません。道北地域だとほとんどの場合機械が凍結してしまいますので、強力なヒーターや内気循環(熱交換を一端停止する)モードを搭載する機械以外は使用が難しくなります。開口部も同じで、ダブルLow-E+ダブルアルゴンのトリプルガラスでさえ役不足を感じやすいのです。そんな気候条件で南側の壁面のほとんどをガラスにするというプランは、随分とチャレンジングな目で見られます。そんな理由でエコハウスの定番とも言える、熱交換換気と希ガス入り3層ガラス以外の方法で問題解決に取り組む必要があったのです。17:532.日射遮蔽について:床面積に対して1/2を超えるような大きな窓になると、日射取得よりも遮蔽に対する手立てがより深刻化します。私の場合、こうした南面大開口型の場合、ガラスの明るさを示す日射進入率は5割程度のものが多いです。3割程度のより明るいガラスだと年間日射量の乏しい旭川圏でも明るすぎるイメージでしょうか。意外に大切なのが南面の縦格子の奥行き寸法です。日射量の多い札幌圏の方が縦格子の奥行き寸法は深く、旭川圏だとその2/3程度です。編集済み3.屋根断熱について:屋根は240mm+105mmのグラスウール(マット)を用いて345mmの断熱としています。グラスウール自体は一般的な24kg/m3クラスではなくより性能の高い20kg/m3超細繊維を使っています。4.パッシブ換気について:旭川の設計用外気温が-6°Cで床下給気口と高所排気口の高低差が概ね7m程度、給排気口の合計開口面積が360cm2程度の場合、パッシブ換気の設計換気量は約100~120m3/hです。「東光の家」の室内全気積が約300m3程度ですから、パッシブ換気単体で約0.3回/時の換気回数を満たすことになります。法定換気回数の0.5回には届きません。自然エネルギーを上手に利用するコツはゆらぎ(不安定さ)を許容することですし、機械換気は元々付いているので、換気回数の不足を感じた場合はスイッチをONにすれば必要な換気量はすぐに充当できます。日常的に機械換気を使うのが私たちですから総合的には換気回数が不足するほどのゆらぎに陥ることは稀です。自分も最初は慣れませんでしたが、自然エネルギーを採用する際のコツは、評価の基準を従来の「瞬間」重視から「一週間」単位のように大らかに切り替えられるか否かです。メッセージを入力してください。