電磁開閉器(接触器)とサーマルの使い方(配線方法など写真と図面で解説)シーケンサ制御.comシーケンサ(PLC)の使い方(パソコンとの接続など)、メンテナンス(バッテリー交換)、プログラム設計などの情報を無料で発信します。配線方法など写真と図面で解説させて頂きます。電磁開閉器(接触器)の各端子について・上図に記載しました様に赤枠部分が操作側コイルの端子です。・青枠部分が主回路の入力側の端子です。5/L3)・緑枠部分が主回路の出力側の端子です。6/T3)・茶枠部分が補助接点の端子です。操作コイルの説明この電磁開閉器(接触器)は操作側コイルの電圧はAC200Vです。交流ですので、端子に極性はありません。操作側コイルに通電されると電磁石により主回路の接点が動作しこの電磁開閉器の場合はOFF(切)であった主回路接点がON(入)になります。操作コイルに通電が無くなると主回路の接点は元に戻りONからOFFに変わります。補助接点は主回路の接点に連動して動作します。この電磁開閉器の補助接点はNC(ノーマルクローズ)ですのでコイルに通電していない時に補助接点がONで、コイルに通電すれば補助接点がOFFします。上図の一番右のスイッチ(BS1)がONとなれが電磁開閉器(MC1)の操作コイルに通電し主回路接点がONになります。スイッチ(BS1)がOFFとなれば電磁開閉器(接触器)の操作コイルに通電が無くなり主回路接点がOFFになります。