実例付)シーケンサ制御.comシーケンサ(PLC)の使い方(パソコンとの接続など)、メンテナンス(バッテリー交換)、プログラム設計などの情報を無料で発信します。デバイスの使い方スポンサーリンク電空レギュレータの使い方について、実例付きで解説致します。電空レギュレータとは、与えられた電気信号に比例した圧力(型式により正圧と負圧)に無段階に調整します。同時に実圧力を測定しモニター用電気信号を出力します。DC10Vが与えられた場合に、レギュレータは0.9MPaを出力しモニター出力にDC5Vを出力します。入力信号にDC5Vが与えられた場合は、レギュレータは0.45MPaを出力しモニター出力にDC3Vを出力します。電空レギュレータの白色線に指令電圧を送るのは、ADコンバータ(デジタルーアナログユニット)Q64DANです。シーケンサCPUのデジタル指令値をアナログ電圧に変換するユニットです。電空レギュレータの黒色線からモニター電圧を受け取るのは、ADコンバータ(アナログーデジタルユニット)のQ64ADです。電空レギュレータからのアナログ電圧をデジタル値に変換するユニットです。使い方を解説しています。お手数ですが下記ページの参照お願い致します。使い方(実例付)これで電空レギュレータの使い方についての解説を終了させて頂きます。スポンサーリンクトップページに戻る当記事は、2017年2月7日時点の情報です。考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。制御しましたので記事にさせて頂きます。実例付で解説させて頂きます。...記事を読むインバータ(モーター制御用)の使い方(東芝製インバータで詳細な使用例付)インバータ(モーター制御用)の使い方を解説させて頂きます。測定方法を記載させて頂きます。DVD/ブルーレイレコーダーのハードディスク不良の対応についてFXの自動売買プログラムを自作し証拠金6万円で勝てるか挑戦してみました。シーケンサ制御.com。