場合は主任技術者の指示を仰ぐことが必要です。いくつか逆質問になります。単相200Vの負荷は何でしょうか。蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。グループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。グループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。三つに分割できますか。三相電源の接地形態はお分かりですか。動力専用バ...続きを読む他の回答も見るQ業務用エアコンと家庭用エアコンについて現在、店舗を運営していまして、エアコンの買い替えを考えています。そこで質問なのですが、業務用エアコンと家庭用のエアコンの能力(KW)が同じ場合は、なにか違いがあるのでしょうか?値段的に、業務用もかなり安くなっているので、能力が同じだと家庭用の値段も同じぐらいな感じがします。どの辺りに違いがあるか知りたいです。業務用エアコンと家庭用エアコンの違いは以下の通りです。1kWh10円程度)よって、動力の基本料金の差額を取り戻すためには、契約1kあたり毎月62kWh程度以上使わないと元が取れません。冷暖房を使わない季節も考えると、もっと使わないと元が取れません。動力は1ヶ月の使用量が0kWhの時は、基本料金が半額になります。使わない季節はブレーカーを「切」にしておくと基本料金を節約できます。業務用エアコンは、中型のものから大型のものまでラインナップがある。○能力の幅に違いがある下にほぼ同じ能力の同メーカーのエアコンを載せました。これを見て分かるように、家庭用エアコンの方が最小能力から最大能力の幅が大きくなっています。よって、室温が設定温度になった時には家庭用エアコンの方が小さい電力で運転できることになります。単相100V冷房能力3.6kW(最小0.9~最大3.9)COP4.80暖房能力4.5kW(最小0.9~最大7.7)COP5.20業務用エアコンのカタログhttp://ec.daikinaircon.com/cgi-bin/ecatalog/viewPDF.cgi?C=CP05176E05&PDF=CP05176E05133.pdf&P=133家庭用エアコンのカタログhttp://ec.daikinaircon.com/cgi-bin/ecatalog/viewPDF.cgi?C=CR04721L04&PDF=CR04721J05085.pdf&P=85結論として、ドアの開閉が多くガラス張りの様な店舗であれば、能力の大きいエアコンが必要になるため、業務用エアコン。ドアの開閉が少なく面積の小さい店舗であれば、家庭用エアコンに軍配があがります。ちなみに動力が使えない様なテナントであれば、家庭用エアコンを選ぶことになりますが、その時は、大型1台を置くより、小型2台を置いた方が更に省エネになります。(たとえば20畳の部屋なら10畳用2台を置いた方が得)それは、小型エアコンの方が効率を表すCOPが大きい傾向があるためです。こちらのページは、エアコンの年間電気代や効率を示すCOPをランキング形式で載せています。省エネ性能カタログhttp://www.eccj.or.jp/catalog/2005s/index.html参考URLにエアコンの選び方のページを載せておきます。この施設では、無料で家電選びのアドバイスを聞くことができます。参考URL:http://www.tepco-switch.com/life/labo/nattoku/08-j.html業務用エアコンと家庭用エアコンの違いは以下の通りです。1kWh10円程度)よって、動力の基本料金の差額を取り戻すためには、契約1kあたり毎月62kWh程度以上使わないと元が取れません。言われてしまいました。動力ってなんなのですか?すいませんが、わかりやすく簡単に教えてください。動力契約のことですかね?いわゆる三相三線式(以下三相)の200V電源のことです。動力契約ではコンセントの形状も違います。大型な電化製品を使う場所などでは三相電源を使っていることがあります。単相電源のエアコンを使う場合は、契約変更と工事が必要になります。引き回した電源を無断で単相にするのは違反だったはずです。高圧受電である場合でも、負荷を平衡に保たなくてはなりません。三相回路から単相回路を取ると、どうしても負荷の均衡が崩れてしまいます。それは、受電設備の変圧器の一部だけに負担をかけるだけでなく、電力の配電線の一部にも偏って負担をかけることになります。その為、予め契約する場合には、負荷内容を電力会社と打ち合わせの上、契約を行います。自分の設備だけのことでは済まないので、電力の了解が要る場合があるという事になります。単相回路が既に偏りがあって、それを補う形の設置であれば、変圧器に余裕がある場合に限り可能であると思います。それを踏まえた上で、主任技術者に相談してみてはどうでしょうか。ちなみに内線規程1305では、高圧受電の場合に以下のようになるよう謳っています。「低圧及び高圧受電の三相3線式における不平衡負荷の限度は、30%以下とすること。但し書きで、上記制限を受けないものもありますが、基本的なものがこれに当たらないと電力会社は了承してくれないと思います。他の回答も見るQ動力(3相200V)を引きたいのですが自分の趣味が車両整備やレストアなのですが今使っている100ボルトのコンプレッサー(1馬力50リットルと1.5馬力30リットル2台同時に使ってます)ではどうも追いつかなくなってしまい知りあいから動力のコンプレッサー(2.2キロワット?120リットル)を譲り受け動力を引こうと思うのですが基本料金や工事料金などはいくらぐらい掛かるか不安です、どなたかお分かりになる方がいらっしゃればどうぞご教授ください、なお使用量は毎日3時間ほど作業に使用(実際に作動している時間は30分ぐらいでしょうか)、週に2日ぐらいは朝から夕方まで使用しています(作動している時間はおそらく2時間ぐらい?)、作動している時間は当方業者ではないのでそんなにないとはおもうのですが・・・どうぞよろしくお願い致します。HPによれば、以下のようです。11円33銭>動力のコンプレッサー(2.2キロワット...3kWの契約になります。進相コンデンサは、数千円以下です。>毎日3時間ほど作業に使用(実際に作動している時間は30分ぐらい...>週に2日ぐらいは・・・(作動している時間はおそらく2時間ぐらい...1ヶ月あたりの稼働時間を見てみましょう。0.5h×22日+2h×8日=27時間2.2kWは出力ですから、消費電力は効率で割る必要があります。4,200円程度は必要となりそうです。----------------------------------工事費についてですが、建物の構造や、電柱からメーターまでの距離、メーターからコンプレッサーまでの距離その他によって変わってきます。15万円ぐらいでしょうか。HPによれば、以下のようです。11円33銭>動力のコンプレッサー(2.2キロワット...3kWの契約になります。進相コンデンサは、数千円以下です。>毎日3時間ほど作業に使用(実際に作動している時間は30...続きを読む他の回答も見るQエアコン業務用と家庭用の電気代どちらがお徳ですか??よろしくおねがい致します。電気代で1ヶ月に、どのくらいの差が生じるのでしょうか??ご教授お願い致します。2806kwh/h【省エネ基準達成率103%】を2台で設置費用込み26万円---------------------------------設置店舗は、整骨院(九州地域)で間取りはL字型になっています窓とドアのガラス面は(120×170)×4ですドアは18時間で最大で100回程度の開け閉めがあります。壁面に断熱材は入っています。電気代で1ヶ月に、どのくらいの差が生じるのでしょうか??ご教授お願い致します。133,416円なお、平均消費電力は定格消費電力よりも少ない数字になりますので、7万1千円と13万3千円の差はもっと縮まるでしょう。他の回答も見るQエアコンの電気代に付いて(単相と3相との違い)こんにちは。電力会社によって細部は違いますが一般に、動力は使う機器の大きさと個数を申請して基本料金を算定します。動力が引いてあっても、追加するエアコンの分を申請し直し、基本料金を改定してもらわねばなりません。以上を踏まえて、電気料金は「基本料金」と「従量料金」の2本立てになっていることはご存知かと思います。い、従量料金→安いとなっていますので、1年を通してある程度の時間以上運転するなら、動力のほうが安く済みます。その境目は、電力会社と現在の契約内容とによって違ってきますので、ご質問文だけでは数字を提示することまではできません。大ざっぱな目安として、事務所や商店などのように、朝から晩まで連続運転するなら、動力のほうが安くなるということは言えます。家庭用で、帰宅後の2、3時間しか使わないのであれば、動力は損です。電気料金のほかに、住宅の「住空間」に動力を引くには、技術面からの法規制があります。そのため現在はガレージに引いてあるのだと想像します。素人さんが思うような場所、例えば居間や寝室には設置できないこともあります。料金の面と技術的な面とを、電気工事店とご相談ください。家電販売店ではなく「電気工事店」ですよ。電力会社によって細部は違いますが一般に、動力は使う機器の大きさと個数を申請して基本料金を算定します。動力が引いてあっても、追加するエアコンの分を申請し直し、基本料金を改定してもらわねばなりません。以上を踏まえて、電気料金は「基本料金」と「従量料金」の2本立てになっていることはご存知かと思います。エアコン7エアコンの渡り配線の芯数8変圧器を使って動力に家庭用100...9業務用エアコンを一般家庭で使...10三相動力の基本料金ってどうや...11クーラーの除湿と冷房値段はど...12冬の湿気にエアコンのドライは?13エアコンがつけられないマンシ...14窓用エアコンの処分について教...15テレビの受光部16エアコンの室外機の移動について17エアコンから白いものが降って...18エアコンつけると外の食べ物の...19エアコンはどのメーカーが良いか。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。