>三相200ボルトのエアコンを探しています入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。三相200ボルトのエアコンを探しています。大手電器メーカーのカタログに見当たりません。暖房能力は4乃至5キロワット程度が希望です。製作販売しているメーカーがあれば(価格も含めて)教えてください。通報するこの質問への回答は締め切られました。質問の本文を隠すこのQ&Aに関連する最新のQ&A「3相200v」に関するQ&A:3相400Vから3相200Vへダウントランスで落とします。電源機種選ぶ又はその線配管と一緒にして室内にコンセント作る※電灯分電盤から動力分電盤のエアコンの線に単相200V供給する。回答有難う御座いました。時代は変わって単相200ボルトを考えねばならぬようですね。19:43室内機単相100V、室外機動力200Vというエアコンは、知っている人には別に珍しくもないですが、知らない人が聞くと「えっ」と驚くかも知れませんね。以前は結構たくさんの機種がありましたが、今はもう手に入らないと思います。No.4の方が言われるように普通のルームエアコンの省エネ化が進んだので室外機のみ動力にするメリットがなくなってきたというのが現実です。店舗や工場などの理由で動力契約を続けられるのであれば、業務用エアコンにするという方法があります。業務用でも壁掛け型というのがちゃんとあります。能力も4kwぐらいからあります。これだと電源は室外機にて動力で受電し、室内機に制御信号と共に送るので室内機の方での電源はいらなくなるという利点があります。欠点としては、業務用なので静粛性がやや劣ったり、フィルター自動清掃などの最新の機能はないこと、家電製品ではないのでエコポイントの対象にはならないことなどでしょうか。反対に耐久性とパワーは十分です。動力契約を止めてしまえるのであれば、この際単相200Vの普通の機種に代えるというのも一案です。宅内の配電盤に200Vが来ていれば盤内の接続変更(ブレーカー交換要となる場合もあり)とコンセントの100V用から200V用への変更でできます。配電盤からコンセントへの配線が十分な太さであることの確認は必要です。製品の価格と工事代金の見積もりを取って比較して見られてはどうでしょうか。回答有難うございます。当方は業務用では結局単相200ボルトに転換するのがベストのようですね。これの寿命も考えながら転換時期を探ることとなりましょう。07:18そういう製品は別のカタログになっています。設備用とか業務用などの名称で別にありますのでお店で見せてもらって下さい。パナソニックなどの家庭用にもあったはずですが今は載っていませんか?当然エコポイントは付かないと思います。新型の省エネタイプではありませんので。No.1と2の方へ、家庭用の三相動力使用のエアコンが以前はたくさんありまして質問のように外機は三相200V中は単相100Vというのが普通です。新しい製品はなくなってきているかも知れませんが現在稼働しているのはたくさんあります。うちにもパナソニックのが1台夏だけ働いています。通報するこの回答へのお礼まともな回答をいただき有難う御座います。昔は大手メーカーのカタログに載っていましたがいまや時代が変わったようですね。発想の転換が必要な時代に入ったようですね。06:15通常一つの電気機器に複数の交流電源を入力する事はありえません。それぞれの電源回路の切り分けが面倒になるからです。あるとすれば、内・外別々の製品を組み合わせたジャンク品です。メーカ品では探すだけムダです。室外機が三相200ボルト何のためにそんな事をやる必要があるのでしょうか?室外機に3相200Vを使える環境であれば、室内機を単相100Vにしなければならない理由など考えられません。単純に3相200Vのエアコンを選択すべきです。三相200V交流から単相100V電源を取り出すことができるか。単相3線式の漏電遮断機と三相3線式の漏電遮断機はどう違うのですか。回答数ランキングです。動力パナソニック相このQ&Aと関連する良く見られている質問Q動力(3相200V)を引きますがエアコンも動力の方がいいですか?現在、新築中です。新築の工事と一緒に5M位、家から離れたガレージに動力を引きます。溶接機の為、5kw契約になります。調べていたら家庭用エアコンでも動力を使える機種があることに気が付きました。動力をひくならエアコンも動力が使える機種にしたほうが電気代などがお徳なのでしょうか?家は高気密、高断熱で暖房は床暖房(灯油)とエアコンのみです。すれば動力の方が安く済むという計算になります。15時間以上ということです。この計算は【定格運転すれば】の条件の下ですが、真夏の日中以外は定格より低い能力でしか運転しません。時間という数字はもっと大きく見積もる必要があります。-----------------------------------------------先に書いた「主開閉器契約」について、東京電力ではかなり制限があるようです。200V単相と3相の違いについて教えてください。違うのでしょうか?電気のことはぜんぜん分からないので詳しくお願いします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住宅の屋内では原則として、三相200Vを使用することができません。ご質問は、会社ということですから、この点はクリヤされますが、そのサーバーが、対地電圧150V以上に耐える設計がなされているかどうかを、確認する必要があります。あと、200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V30A(3相)から電源をとると...前項の問題がクリヤしたとして、次に、質問者さんの会社が、低圧受電か高圧受電かによって、この答えは変わってきます。電力会社から200Vの低圧で受電し、単相と三相の二つのメーターが付いている場合、原則として単相負荷は単相契約で使用します。何らかの事情で単相負荷を三相契約で使用したい場合は、事前に電力会社と協議し、それなりに基本料金を支払うことが必要です。6,000Vあるいはそれ以上の高圧で受電し、自社内で200Vに落として使っている場合のうち、電力会社との契約が「負荷契約」であったら、前述の低圧の場合と同じです。高圧受電で、電力会社との契約が「変圧器契約」であれば、単相負荷を三相配線で使用しても、道義的には問題ありません、ただし、三相変圧器に単相負荷をかけると不平衡が生じ、電圧降下や変圧器の温度上昇を招く場合もあります。事前に十分な技術的検討が必要です。200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V50A(3相)から電源をとると...200Vで30Aということは、6kVAの容量といいます。200V50A(三相)は、17.3kVAですが、そこに6kVAの余裕があるかどうかを検討しなければなりません。単相の電源盤からとるとしても、同じです。余裕がなければ、電線を太くして、ブレーカも大きなものに取り替えることなどが必要になります。どのような業種の会社か存じませんが、「エアコンのスイッチを入れたら、サーバーまで落ちてしまった」ではしゃれにもなりません。経験的に、単相にしろ三相にしろ、6kVAもの余裕がある電源盤は、比較的少ないように思います。事前に電気工事業者と十分な打ち合わせをされることをお薦めします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。“教えてgoo”を利用するのでよろしくお願いします。自宅に既に低圧電力6KWを引いてあり、3層200Vのエアコン(10畳、14畳、16畳クラス)を3台使用していますが、そろそろ交換時期でもあり、代替えを検討しています。ある業者さんから、そのメーカーさんは家庭用動力エアコンは作っていないという事から『3相200Vに単相200Vエアコン3台をつなぐ』提案をもらいました。今回の質問は、その様な使い方をした場合には通常の動力エアコンをつないだ時よりも『電力メーター表示が実際よりも多くなる。』、、、つまり、電気代が高くなるという話を聞いた事がありますが、そういう問題が発生する可能性はあるのでしょうか?専門知識は全くないのでご指導よろしくお願いいたします。今回の質問は、その様な使い方をした場合には通常の動力エアコンをつないだ時よりも『電力メーター表示が実際よりも多くなる。』、、、つまり、電気代が高くなるという話を聞いた事がありますが、そういう問題が発生する可能性はあるのでしょうか?・あります。三相200Vのモーター出力を100%とした場合。単相200Vのモーター出力は81.6%になります。単相200Vに機器変更した場合、三相と比べて、使用電力量は2割ほど増えます。次に、電気供給規程では、動力契約(3相200V)に単相200V機器の使用は契約違反になります。単相200V機器は、電灯契約で使用するか、動力契約(単相200V)にて、電力会社へ契約の変更が必要です。ある業者さんから、そのメーカーさんは家庭用動力エアコンは作っていないという事から『3相200Vに単相200Vエアコン3台をつなぐ』提案をもらいました。・そのような図面を電力会社の電設窓口で受理するだろうか?電力会社の契約グループに勤務している知人がいるので、一度図面を見せてくださいと電気屋に依頼すると、言葉をひるがえすかも・・・。エアコンの消費電力は10年前の1/3程度まで省エネ化が進んでいます。老朽化に伴うエアコンの交換を行えば、現行よりも契約kWの小さなエアコンに替わります。当然ながら、その場合、電力会社との契約電力も減設されます。(電力会社への申し込みは電気工事店の仕事)(10畳、14畳、16畳クラス)ならば、最新の単相200Vエアコンでも充分です。単相200Vならば、電灯契約の契約変更で使用出来ます。私ならば、電灯契約の増設と、基本料金の高い、現在の動力契約(三相200V)の撤去を、提案すると思います。今回の質問は、その様な使い方をした場合には通常の動力エアコンをつないだ時よりも『電力メーター表示が実際よりも多くなる。』、、、つまり、電気代が高くなるという話を聞いた事がありますが、そういう問題が発生する可能性はあるのでしょうか?・あります。三相200Vのモーター出力を100%とした場合。単相200Vのモーター出力は81.6%になります。単相200Vに機器変更した場合、三相と比べて、使用電力量は2割ほど増えます。次に、電気供給規程では...続きを読む他の回答も見るQ三相200Vを単相200Vで使用したい三相200V電源を単相200V電源として使用したいのですが。三相200Vの場合,R(赤)S(白)T(黒)の3線が電源として配線されておりますが,単相200Vととして使用する場合,R-S,R-T,S-Tのいづれを取っても良いのでしょうか。以前にいづれかがアースに落ちている場合があると聞いたことがあり,この辺が不明なのですが。Aベストアンサーいくつか逆質問になります。単相200Vの負荷は何でしょうか。蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。グループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。グループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。三つに分割できますか。三相電源の接地形態はお分かりですか。S線が接地されている。V結線で、中性点接地。S線とT銭の中間で接地されている。ケースで単相負荷を取り出すには、三つに分割できる場合は、各相に均等になるように。ケースでは、電灯と共用されている変圧器の容量が大きいので、中性点が接地されている相につなぐ。電力会社との契約種別。