IOテーブル割付シーケンサ制御.comシーケンサ(PLC)の使い方(パソコンとの接続など)、メンテナンス(バッテリー交換)、プログラム設計などの情報を無料で発信します。CJ1M+ユニット多数)パラメータ設定のI/Oテーブル割付について詳細な実例付きで紹介致します。・電源ユニットはCJ1W-PA202を使用。・その他のユニット16点入力ユニット:CJ1W-ID23116点出力ユニット:CJ1W-OD231シリアルユニット:CJ1W-SCU21-V1アナログ出力:CJ1W-DA021CompoBusユニット:CJ1W-SRM21・CX-Programmer(CXプログラマー)がインストール済みのパソコンを使用します。今回は下図の様に配置しました。電源ユニットの取り付け一番左は必ず電源ユニットを取り付けます。今回の電源ユニットはCJ1M-CPU22です。CPUユニットの取り付け電源ユニットの右隣は必ずCPUユニットを取り付けます。今回はCJ1M-CPU22です。各ユニットの取り付け01から05までは、任意に取り付け順序は変更できますがCX-ProgrammerのパラメータでI/Oテーブルを設定しますので、一度順番を決めたら、基本的に変更はしません。今回は上記の順序で取り付けしました。これでユニットの配置は終了です。