>変圧比の裕度について入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。変圧器の変圧比裕度は、短絡インピーダンスの1/10を越えてはならないとあります。どのような意味なのでしょうか。教えていただきたく、宜しくお願いします。通報するこの質問への回答は締め切られました。等価回路を書いて検討されたら直ぐに分かります。負荷分担の不平衡率が10%以内となるように定められています。変圧比は0.5%以内に収める必要があります。+0.005V/-0.005Vの場合を考えます。-0.005Vと0.05Zの回路が並列に繋がれて電圧1.05Vの一次側とVの二次側との間に入ります。インピーダンス=0.1Zなので0.01V/0.1Z=0.1*Iの循環電流が流れ、結局トータルとしては片方が110%、他方が90%の負荷電流を分担する事になります。この規格に従った場合、同一メーカーの同一設計仕様のトランスの並列運転の場合は各々100%の負荷が掛けられるでしょう。同一変圧比、容量の他メーカーの並列運転の場合、負荷は90%程度に制限して使用しないとトランスの温度上昇等の点で問題が発生する可能性があるといった注意が必要になります。御礼遅くなり申し訳ありません。1台でも並列運転時の循環電流を考慮することで規制を受けているということですか。助かりました、ありがとうございます。14:20自分も初めて聞く言葉や規則ですが、次のように検索条件を工夫してサーチすれば何か情報が見つかるのではないかと考えました。248件そうすると並列運転が関係しているらしいので、更に次のようにサーチしてみました。以上の情報を少し眺めてみると、変圧器の並列運転時の負荷分担があまりアンバランスにならないように定められた為の規則だと思われます。変圧器巻線の1層当りのターン数、層数等から任意の変圧比が取れるわけではなく、飛び飛びの変圧比しか取れないと思われます。一次/二次コイル各層は引出し線の処理等から中途半端なターン数でなく、上から下まで完全に巻かれた状態で製作されるものと思われます。この規則の裏には、通常の概略同容量の変圧器では短絡インピーダンスは略同程度の%値になるはずだとの経験則が仮定されているものと思います。回答ありがとうございます。調べていただきましてすいません。並列運転ではインピーダンスのばらつきが問題になるのは分かっておりました。変圧器1台に対しても1/10がよく分かりません。高校物理、変圧器の原理についてです。変圧器の既約効率を求める式で、出力に皮相電力を使わず有効電力を使う理由を教えて下さい。初速度10m/sの車が加速度1.2m/s^2で加速する。回答数ランキングです。誤差トランスインピーダンスこのQ&Aと関連する良く見られている質問Q変圧器の励磁電流と一次電流との違いについて。変圧器について勉強しています。そこで,1点引っかかっています。励磁電流と一次電流との違いは何なのでしょうか?勉強不足なものでよく分かりません...。励磁電流は鉄心に主磁束を形成する電流と書かれています。一次電流も同じでは???と思って混乱しています。お手数ですが,どなたかお分かりでしたら教えてください。一次電流とは一次巻線を流れる電流のことで、(1)励磁電流と(2)負荷をかけたことによって流れる電流のベクトル和です。質問者の疑問点はおそらく、後者の負荷電流も磁束を発生させる筈なのに、何故前者だけに限るのか、ということでしょう。一次側だけを考えると確かにそうですが、負荷電流は二次側にも流れており、一次と二次の負荷電流が作る磁束は大きさが同じで向きが逆なので打ち消しあって無くなります。主磁束は励磁電流だけが寄与すると言ってもいいのです。電流の位相も違います。損失を無視すると励磁電流は電圧に対して90度の遅れですが、負荷による電流の位相は負荷の力率次第です。純抵抗負荷であれば、電圧との位相差はゼロです。よって、(1)と(2)は別々に取り扱う必要があります。他の回答も見るQ電力ケーブルのインピーダンスの計算方法をおしえて22Kv~3.3Kvの短絡電流計算をしたいのでインピーダンスの計算方法を教えてください。Aベストアンサーこんにちは。架空線では、L分を考えれば大体良いですが、ケーブルではC分が無視出来なくなってきます。色々な計算を行おうとした場合、対称座標法を用いるので正相の%R,%L,%Cだけでなく、零相、逆相の値も欲しくなると思います。静電容量とインダクタンスは計算しなければなりません。計算式という頁があり、計算方法が乗っていますのでとりあえず参考にして下さい。基礎」の9章に詳しく書かれています。具体的な計算方法ですが、-------------------------------C=0.2413×比誘電率/(ln(シース外形/導体外形))μF/km比誘電率はCVの油浸絶縁層の場合3.6を使います。他の物も電線便覧に書かれています。配列、または単心ケーブルの3本平行布設で変わってきます。mH/kmとなっています。常時シース電流を無視すればケーブルの正相、逆送リアクタンスは架空送電線と同様に考える事が出来ます。#2での計算は、架空送電線路の計算方法そのままですが、考え方は同じで、ケーブル布設の実態に合わせて計算するのが結構実測に近い値となります。基礎に詳しく解説されています。詳しくは先の図書の付録を参考にして下さい。(トリプレックスの場合は0.7788×導体半径)#2の回答では最後に0.05が加算されていますが、これは電線1条の導体内部インダクタンス/1相当りの導体数で架空線では一般的に、導体内部のインダクタンスとして0.05が使用されるものですが地中ケーブルでは付きません。架空線では、L分を考えれば大体良いですが、ケーブルではC分が無視出来なくなってきます。色々な計算を行おうとした場合、対称座標法を用いるので正相の%R,%L,%Cだけでなく、零相、逆相の値も欲しくなると思います。静電容量とインダクタンスは計算しなければなりません。計算式という頁があり、...続きを読む他の回答も見るQ変流器の極性(キック)試験について教えてください。1次側K端子にスイッ変流器の極性(キック)試験について教えてください。1次側K端子にスイッチを通した電池のプラス極、L端子に電池のマイナス極をつないで2次側のKL間に直流電圧計をつないでおいてスイッチを入れると瞬間的にプラス側にスイッチを切るとマイナス側に指針が振れる。これで減極性の確認ができるのは分かるのですが...(1)瞬間的にしか指針が振れないのか?スイッチが入ってる間プラス側を指さない?(2)スイッチを切るとマイナス側に振れるのか?0にならない?以上についてお教え願います。Aベストアンサー(1)トランスは直流では理想的な特性を持たないので一時的にしか振れません(2)上記と同じ理由で交流的に流れが変わったことのみに影響を受けるので0からマイナス側に振れます。パルス入力に対するハイパスフィルターの応答と同じです。変圧器がキュービクルにありますが、一次の電圧値がいくつもあるのは何故ですか。わかる方、教えて下さい。Aベストアンサーすでに適切な回答が出ていますが、少し補足すると変圧器の二次電圧を一次電圧の変化に関わらず一定の値(この場合は210V)にするには、巻数比を変える必要があります。このため、一次(二次の場合もあります)巻線の途中から中間口出し(これをタップと言います)を出し、必要に応じて(電源電圧の変動に応じて)、タップを切り替えることが必要です。電源電圧が6.6kVの電路に使用する変圧器には、一般に6.6KVのタップが使用されます。これを標準タップと言います。ご質問のように、タップには幾種類かありますが、記号Rは標準タップで定格電圧を指します。tap)といい、変圧器の定格容量が出力できる電圧です。無印の、この場合の6150Vでは、負荷電流が大きくなり、巻線温度が発熱して許容電流を越えるため、定格容量より少ない出力しか出せないことを示しています。他の回答も見るQ力率が進みすぎたときの障害についてビルの設備管理をしています、受電設備のうち高圧側にコンデンサーが2組あり、常時1組入っており、負荷が増えると手動あるいはタイマーでオン、オフするようになっています。(20年以上前の設備です)この夏時期にタイマー運転で2組オンになっている時に負荷の減少によって力率が90パーセントを越えて進む方向になることがありました。同僚の一人が「このぐらい進んでも何も問題ない1台にして遅れとなって無効電力を出すことが管理をしているものとして恥ずかしい」と言いました。ほかの同僚は「力率メーターが90パーセントぐらいを指しているのを見るのは違和感がある、進んだことで逆に消費電力が増えることがあるんじゃないか」といいました。力率が進みすぎた時の不都合と何パーセントぐらいの進みなら許せるのか皆さんの回答をお願いします。Aベストアンサーこんばんは。コンデンサを設置する理由は正確にわかっていますか?通常の工場負荷(電動機がほとんど)は誘導性負荷のため、遅れ力率となります。統側で入れていたコンデンサの低減と、無効電力現象による送電ロスを減らそうとしました。この割引制度は力率が進み側になっても今度は罰則金が無いため、需要家は夜などの軽負荷時もコンデンサを切らず、系統にVarを突き上げてフェランチ効果による異常電圧の発生や、系統へのShRの増設を余儀なくされています。力率(Cosθ)=1(100%)が無効電力が無く、一番良い状態と思いますが、ご質問は進みの90%と言う意味でしょうか??だとすれば、ありがちな話ではありますが・・・回答としては。1.遅れ力率とすると電力料金の割引率が下がるのですぐにわかるが進みとなった場合は割引率が変わると言うことがないため、多くの需要家が進み力率で運転しています。同僚の言う、遅れ無効電力を出すと言うのは、電力の力率割引が適用されなかった場合を言っているのでしょう。2.他の同僚が言うように、力率1以外は無効電力が発生して、力率1の時よりも電気料金は増えているはず。軽負荷時にコンデンサを切らないと、他の需要家の電圧を押し上げたり弊害がありますし、効率も下がるので極力1に近づけるように入り切りするべきでしょう。コンデンサを設置する理由は正確にわかっていますか?通常の工場負荷(電動機がほとんど)は誘導性負荷のため、遅れ力率となります。統側で入れていたコンデンサの低減と、無効電力現象による送電ロスを減らそうとしました。中性点とアースは、同じなのでしょうか?@どちらも大地に接地極を埋設しているのですが目的は全く違います。変圧器内で高圧と低圧が混食すれば電灯やコンセントの100V回路に6,600Vの高電圧が印加されて大変危険です。B種アース(トランスの中性点のアース)があれば高圧側(変電所等)でその電流を感知して地絡継電器が動作し高電圧を遮断できます。中性点から、アースをとっても同じなのでしょうか?地中から、トランスに電流を逃がすのと、直接中性点に逃がすのと、違いは、?あるのでしょうか?@中性点にアースを接続しては絶対ダメです。接続すれば電源線から負荷を通じて中性線に流れる電流(負荷電流)がアースを接続したところから分流して漏電電流になります。漏電ブレーカーはトリップします。様々な講習会で先生方に質問しましたが、答えられた方がいません。77kV・・・で低圧がキリの良い数値なのに、高圧以上ではなぜか1.1倍した値になっています。高圧以上では、電圧降下(10%)を見込んで最長受電端でキリの良い値になるようにしているようです。このキリの良い電圧を基準電圧として基準電圧=公称電圧/1.1最大使用電圧=基準電圧×1.15倍・・・としたのでしょう。戦後、電力会社の統合で、さまざまな規格、仕様の送電、配電網を連結する際の歴史的な関係があるかもしれません。参考URL:http://www.onyx.dti.ne.jp/~eses/page016.html,http://page.freett.com/tomotaku25/g10-taiatu.htm他の回答も見るQNをkgに換算するには?ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?一応断面積は40mm^2です。1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?ただ、式の意味がイマイチ理解できないので解説付きでご回答頂けると幸いです。どなたか、わかる方よろしくお願いします。Aベストアンサーこんにちは。kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。>>>ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?なんか、日本語が変ですね。「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」ということですか?・・・であるとして、回答します。40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kgfです。重力は万有引力の一種ですから、おもりにも試験片にも、地球からの重力はかかります。試験片の片方が固定されているため、見かけ、無重力で、試験片だけに40kgfの力だけがかかっているのと同じ状況になります。だいたい400N>>>1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?いえ。>>>一応断面積は40mm^2です。力だけでなく、引っ張り応力を求めたいのでしょうか。あれば、400Nを断面積で割るだけです。