暖家の断熱お問い合わせブログホームブログ温熱環境確認と定期点検!温熱環境確認と定期点検!2017.2.24ブログお引き渡しして、1カ月後の確認点検にお伺いしてきました。!床下エアコンの温度設定及び操作は、エアコン本体から室内に配線したMAリモコンで行います。エアコン本体についている温度センサ-では、エアコン周辺の温度を測定してしまうので、お部屋の温度とは、異なってきます。お部屋の温度に反応してエアコンが稼働するようにすることが、とても重要になってきます。自動運転で入切するように設定!室温は、温度設定と同じく、20°Cです。!・・・・良し!ここで、過去の反省・・・・泣このMAリモコンを太陽光モニタ-や、玄関ドアホンモニタ-のそばに設置すると、そのモニタ-から発熱する温度を拾ってしまい、実際のお部屋温度より2°C程高く表示されます。すると、エアコンはお部屋の設定温度より2°C低い状態で停止します。ゆうことは、・・・・・温度センサーの意味がなくなってしまうのです。過去の反省より、近くに他のモニタ-は、つけていません。・・・・・!良し!リビング床ガラリサ-モカメラで確認すると・・・・・・!あっか~い!ガラリの表示温度は25.3°Cです。トイレは?あったか~い!表示温度は、20.6°Cトイレや洗面の空間は狭いので、リビングなどの大空間より少なめの温度が最高です。!ガラリを小さくしたり、床下対流をうまく調整すると可能になってきます。洗面所は?あったか~い!表示温度は21.6°C小さい部屋で、この温度以上だと、正直暑過ぎて汗が出てしまいます。もったいない!和室は?あった~い!リビングとほぼ同じ位の25.6°C暖かい空気は、自然に床下から床上に上昇しますが、冷房は自然に上にあがってこないので、冷房用ダクトが必要になってきます。そのために冷房ダクトを設置していますが、これが冬でもすぐれ物!!ダクトファンを作動させると!強制対流で、34.3°Cの温風が吹き出してきます。24時間付けっぱなしですからね!次回は、そんな気になる光熱費をレポ-トします。【塩川の家】今週もあります。関連記事2019.4.5【喜多方の家Q1】土台敷き~上棟まで!2014.12.29今日は休日出勤です。登録されている記事はございません。野村前監督が他界されました。謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。報道では浴室でのヒートショックが関係...2020.2.11セミナーご参加。ありがとうございました。