省エネデータ収集サーバ(EcoServerII)を使用している場合について関連情報EcoMonitorPro更新提案資料EcoMonitorProをご使用頂いているお客様へ2003年発売開始以来、ご愛用頂いておりますエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPro)の一部機種を生産中止いたしますのでお知らせします。EcoMonitorProからの代替機種および切替え(更新)内容に関しまして以下のとおりご案内致します。今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。代替機種への更新に関してEcoMonitorLightおよびEcoMonitorPlusへ更新する際の機種選定の考え方EcoMonitorLightおよびEcoMonitorPlusへ更新する際の機種選定の考え方をフローで示します。以下の条件でEcoMonitorProからEcoMonitorPlusへの更新を行った例を示します。分割形電流センサからエネルギー計測ユニット間のケーブルは、市販ケーブルを使用します。※既設CTは専用ケーブルを用いてEcoMonitorProと接続しています。既設CTを流用する場合には、次項「3既設CT(分割形電流センサ)を流用しEcoMonitorLight、EcoMonitorPlusと接続を行う方法」を参照ください。※既設エネルギー計測ユニット(EcoMonitorPro)に更新用CTを使用することができます。※更新用CTへ接続するケーブルの圧着端子はM3ねじ用裸丸形となります。表示部について(EcoMonitorPlusへ更新する場合のみ)既設小形表示ユニット(EMU2-D65)はEcoMonitorPlusではご使用できませんので、小形表示ユニット(EMU4-D65)へ更新願います。小形表示ユニット(EMU2-D65)、大形表示ユニット(EMU2-D110)およびロギング表示ユニット(EMU2-D65-M)との組み合わせでは、ご使用できません。ロギング用途には、ロギングユニット(EMU4-LM)をご使用願います。(ただし、同時にB/NET通信ユニット(EMU4-CM-B)およびCC-Link通信ユニット(EMU4-CM-C)を使用することはできません。更新一覧表(1)下表は、EcoMonitorProの1(単)回路品をEcoMonitorLightへ更新する場合に必要な機器および数量を示します。71,000円(2)下表は、EcoMonitorProをEcoMonitorPlusへ更新する場合に必要な機器および数量を示します。440Vダイレクト入力が可能となり、従来必要であった440/110VのVTが不要となります。(440/110VのVTを使用することも可能です。ないものとし、同電圧ユニット品を選定しています。異相・異電圧がある場合は、増設ユニットのEMU4-VA2(標準価格43,000円)を選定してください。増設ユニット内は、同相・同電圧である必要があります。小形表示ユニット(EMU4-D65)の金額は、含んでいません。省エネデータ収集サーバ(EcoServerII)を使用している場合について省エネデータ収集サーバ(EcoServerII)は、2013年3月を持ちまして生産中止となっており、生産中止以降に発売された製品には対応できておりません。エネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)および(EcoMonitorLight)は、省エネデータ収集サーバ(EcoServerII)にエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPro)として設定・登録することで計測データを収集することができます。異なっているため、全ての計測項目は収集できません。三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorPlusの特長や仕様については以下のページもご参照ください。製品特長を見る製品仕様を見る省エネ支援機器の生産終了品一覧と生産終了に伴うお知らせは、以下のページよりご確認ください。生産終了品一覧はこちらお問い合わせ[購入・見積もり|仕様・機能|よくあるご質問]ページトップに戻る。