三菱重工サーマルシステムズ株式会社|高効率ヒートポンプ式熱風発生装置ページの先頭です。フッタへメインメニューです。高効率ヒートポンプ式熱風発生装置ページの本文です。60~90°Cの熱風を効率的に供給します通常の空調機と同様に、大気から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、空気熱源ヒートポンプとして90°Cの熱風を供給し、効率の面でも定格条件(注1)でCOP3.5の高効率を達成しています。ドライラミネータや食品などの乾燥温度帯60~90°Cに対応。既設の乾燥装置を予熱するハイブリット方式で、90°C以上の熱風が必要となる乾燥工程にも、適用可能です。(注1)外気温:25°C、相対湿度:70%、室内機吸込温度:20°C、吹出温度:80°Cの条件における値です。冷温水を循環させる配管の施工も不要で、室外機の設置自由度が高く、また室内機と室内機の冷媒配管は片道50mまで延長でき、設計自由度を確保。室内機と室外機が離れた場所での設置も可能です。ボイラー、電気ヒーターなど既設熱源と熱Pu-tonでハイブリッドシステムを組むことにより、既存の熱風システムに簡単に導入することが可能です。既設の熱源システムに対応してデフロスト速度を調整できる制御を組込んでおり、デフロスト時の設定温度に対する温度の変動を、このデフロスト速度調整制御により極力抑えることができます。遠方発停監視キットを使用することで既設乾燥機との連動が可能です。室内機に吹出温度センサを取付け、熱風吹出温度を上限コントロール。1リモコンで16台まで接続可能で、大規模な乾燥負荷にも対応。画面タッチで吹出温度上限の設定が自由カレンダー機能で運転停止日設定が可能ウィークリータイマーで1日のうち8パターンの運転モード※の設定。省エネルギー、CO2排出量削減およびランニングコスト削減ニーズの高い各業種の乾燥工程で威力を発揮する「熱Pu-ton」です。(注2)ラミネーター:種類の異なる複数のフイルムを貼り合わせ、積層させる装置です。ウェブサイトへリンクします)ページの先頭へページのトップへ戻るフッタです。個人情報保護方針ページの先頭へ。