2019.04.16スポンサーリンク目次VT内蔵PASのとは?VT内蔵PASの耐圧試験の注意事項!内蔵VTの容量は?高圧ケーブルの充電電流は?耐圧試験時の電流の流れについて考えよう!もう一つの疑問?まとめVT内蔵PASのとは?どうもじんでんです。今回はVT内蔵PASの耐圧試験についてお話したいと思います。気中開閉器(PAS)ってなに?PASとは?どうもじんでんです。今回は高圧受電設備の1番大事と言っても過言ではない、気中開閉器(PAS)について記事にしました。始めに気中開閉器(PAS)の呼び方についてです。PASには様々な呼び方があります。私が知る...jinden-tool.com2019.07.14まず始めにVT内蔵PASとは、文字通りVTを内蔵しているPASのことです。PASにはセットで地絡継電器がついていますが、それには制御電源としてAC100Vが必要になります。近くに変電所があり、AC100Vを簡単にもってくることができるところはいいのですが、PASが設置してある引込柱が構内の端にある場合はこの為だけに電源線を施工する必要がありました。そこでVT内蔵PASが登場し、内蔵のVTで地絡継電器の制御電源を取り出すことで電源線の施工をしなく済むようになりました。スポンサーリンクVT内蔵PASの耐圧試験の注意事項!VT内蔵PASは様々なメーカーから発売されており、どの取扱説明書にも「耐圧試験は1相毎の試験を実施しないでください」の旨が記載されております。1相毎がダメなら3相一括で試験しなさいと言うことです。これを見て1相毎と3相一括でも試験電圧は同じなのになぜダメなのかと疑問に思われると思います。私も始めは何故なのか疑問でした。調べたりしていると、1つの結論に至りました。「???」ってなりますよね(笑)。これから詳しく解説していきます。内蔵VTの容量は?まず初めに内蔵VTの容量について考えてみましょう。PASでは有名な戸上電機製作所の内蔵VTの容量は25VAです。KVAではありませんVAです(笑)。メーカーによる違いもあるかと思いますが、さほど大きな違いはないでしょう。25VAのVTの一次定格電流を求めてみます。25VA(VT容量)÷6600V(一次定格電圧)=約0.00379A=3.79mAそう定格で3.79mAしか流せないのです。これが重要なヒントになっています。高圧ケーブルの充電電流は?次に高圧ケーブルの充電電流について考えていきます。高圧ケーブルがいきなり出てくるのか疑問に思われるかもしれませんが、これも重要になってきます。高圧ケーブルには対地静電容量があり耐圧試験時には大きな影響を及ぼします。それについては以前、記事にしていますので詳しくはそちらでご覧ください。絶縁耐力試験とは電気設備は設置後に絶縁耐力試験を実施しなければなりません。試験電圧や時間については、多くの方がご存知だと思います。意外と知らないのが充電電流です。これが分からないと、試験器の容量が足りずに絶縁耐力試験ができな...jinden-tool.com2020.01.21仮に引込柱と受電設備が隣同士にある需要家と想定して、高圧ケーブルの仕様を38sqの30mとしましょう。30m(長さ)=37.2mA1相当たり37.2mAとなります。これも重要なヒントになります。耐圧試験時の電流の流れについて考えよう!ここまでで導いた数値を実際の耐圧試験の回路図に当てはめて考えてみましょう。下記の図ではVT内蔵PASに高圧ケーブルを接続した状態で、R相に電圧を印加している状況での電流の流れです。4はPAS自体の漏れ電流になり、私の経験で2mAとします。1と6は電流の行きと帰りなので1=6。2と5は高圧ケーブルの充電電流となり前で求めた37.2mAとし2=5=37.2mAとなります。76.4mAこのような電流の流れが理解できたら、ようやくVTについて考えていきましょう。ここでVTに流れる電流は3になります。3の電流値はいくらになるでしょうか?4のPAS自体の漏れ電流はどの時点で漏れるかは明言できませんし、数値的にも小さいので無視します。なると3=5となりますよね。5は37.2mAです。ここまでくればお気づきの方もいるかと思いますが、VTの一次定格電流はどのくらいだったか覚えていますか?そう3.79mAです。定格で3.79mAのところに37.2mA流れていますよね!約10倍の電流です。mAなので大した電流ではありませんが、定格の10倍となると話は変わりますよね。この定格以上の電流が流れることにより内蔵VTは焼損してしまうのです。今回は高圧ケーブルを30mで計算しましたが、これは想定で一番短いほうだと思います。場所によっては100mあったり、電線サイズが大きかったりすればまだまだ電流は増加します。内蔵VTは耐えきれません。焼損に気づかずに試験後に受電して短絡、爆発したなんてケースもありますのでご注意下さい。ちなみに3相一括で試験すれば図のR相のように、3相ともにPASに到達する前に対地に電流が流れますのでVT自体に電流が流れることはありません。一つの疑問?今回の計算で大きい電流は高圧ケーブルの充電電流でした。VT内蔵PAS単体で耐圧試験を実施する場合は1相毎に実施してもよいのかと疑問になります。理論的PASは2mA程度なので、単体であれば問題ないと私は思います。3回も試験するのも面倒ですし、少しでもリスクを減らすためには印加点を3相短絡して3相一括での試験をおススメします。スポンサーリンクまとめ内蔵VTの容量は25VA程度で一次定格電流は3.79mA。高圧ケーブルの静電容量による充電電流の影響で焼損する。単体では1相毎でも大丈夫と思われるが、意味が無いので3相一括での試験がいい。今回はVT内蔵PASの耐圧試験について記事にしました。この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。SOGってなに?どうもじんでんです。今回はSOGについて記事にしました。SOGは高圧受電設備には無くてはならない保護装置ですよね。SOGとは、高圧受電設備の責任分界点に設置されるPASにセットで付いている保護継電器です。今回はもらい事故の原因と対策について記事にしました。もらい事故の基本については、こちらの記事を読んで下さい。今回は計器用変圧器(VT)について記事にしようと思います。Transformer」の略称です。今回はPASの選定のポイントについて記事にしました。PASの基本については、こちらの記事を見て下さい。PASには重要な選定ポイントがあります。責任分界点とは、電力会社と需要家の責任範囲の線引きのポイントである。高圧受電の需要家であれば、主にPASの一次側接続点である。地中化されている場所などでは、この限りではない場合がある。今回は高圧受電設備の停電復電の方法と手順について記事にしました。高圧受電設備では、保安規程により毎年〜数年に1度の停電点検が必要になっています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイトじんでん当サイトの運営者。九州に住んでいる20代の独身男です。電気関係の仕事をしております。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信していきます。電気屋の気まぐれ忘備録.メニューホーム充電電流計算ツールプライバシーポリシーホーム検索トップサイドバーじんでん当サイトの運営者。九州に住んでいる20代の独身男です。電気関係の仕事をしております。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信していきます。