電気用語2019.07.21スポンサーリンクスポンサーリンクもらい事故とは?どうもじんでんです。今回は「もらい事故」について解説したいと思います。もらい事故とは他の需要家による地絡事故にて、健全な需要家の地絡継電器が動作する事です。地絡継電器の動作により、PASなどが切りになり構内が停電します。このような事が起きるについて説明します。配電線のどこかで地絡が発生すると、その地絡点に向かって対地静電容量及びEVTより電流が流れます。健全な需要家の対地静電容量からの電流は、電力会社側に向かって流れます。変電所の変圧器の巻線を通って、地絡点に向かって流れていきます。この時の健全な需要家の対地静電容量による電流にて、地絡継電器が動作するのです。電流の大きさは対地静電容量に比例します。需要家の中で最も対地静電容量を持つのは高圧ケーブルです。この高圧ケーブルが短く、サイズが小さければもらい事故は発生しません。対地静電容量は高圧ケーブルだけにある訳ではありませんので、設備の内容によってはもらい事故が発生する場合があります。概ね目安として地絡継電器の電流の整定値が0.2Aだとして、高圧ケーブルが38sqで40〜50m以上だともらい事故が発生する可能性があります。(ZCT)ってなに?どうもじんでんです。今回は零相変流器(ZCT)について記事にしてみました。理解されずに、間違って設置されているのを発見した事もあります。そのような事がないように、わかりやすく説明できればと思います。今回はPASの選定のポイントについて記事にしました。PASの基本については、こちらの記事を見て下さい。PASには重要な選定ポイントがあります。電気設備は設置後に絶縁耐力試験を実施しなければなりません。試験電圧や時間については、多くの方がご存知だと思います。意外と知らないのが充電電流です。これが分からないと、試験器の容量が足りずに絶縁耐力試験ができな...高圧受電設備SOGってなに?どうもじんでんです。今回はSOGについて記事にしました。SOGは高圧受電設備には無くてはならない保護装置ですよね。SOGとは、高圧受電設備の責任分界点に設置されるPASにセットで付いている保護継電器です。責任分界点とは、電力会社と需要家の責任範囲の線引きのポイントである。高圧受電の需要家であれば、主にPASの一次側接続点である。地中化されている場所などでは、この限りではない場合がある。ケーブルの充電電流の算出方法どうもじんでんです。今回は高圧ケーブルの充電電流の算出についてお話したいと思います。当ブログでは、絶縁耐力試験時の高圧ケーブルの充電電流計算ツールを公開しています。これを使えば簡単に充電電流を算出できます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイトじんでん当サイトの運営者。九州に住んでいる20代の独身男です。電気関係の仕事をしております。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信していきます。電気屋の気まぐれ忘備録.メニューホーム充電電流計算ツールプライバシーポリシーホーム検索トップサイドバーじんでん当サイトの運営者。九州に住んでいる20代の独身男です。電気関係の仕事をしております。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信していきます。