ビルやマンションのエントランス付近から上階へ消火用水を送り込むための配管です。消防車からホースを送水口へ接続します。接続された配管を伝い各階へ水を送り込みます。火災発生階付近の放水口にホースを接続し消火活動を行います。消防隊員が迅速に消火できるようにするものです。『湿式は』屋上などの一番高くなる部分に『高架水槽』を持ち水が張ってあるのであポンプ車から圧送すれば直ちに放水が可能です。連結送水管は3階以上に設置します。10年が経過した連結送水管には耐圧試験を実施する決まりがあります。あるため雨や湿気により腐食する場合があります。腐食箇所から穴があき、設計した放水圧力が出ず消火活動に支障があっては困るためです。■竣工10年からは3年毎に検査義務1回めの耐圧試験は竣工から10年後に実施します。2回目以降は3年毎に実施する決まりになっています。https://f-tpl.com。