まとめ計器用変流器(CT)とは?どうもじんでんです。今回は計器用変流器(CT)について記事にしようと思います。Transformer」の略称です。高圧受電設備や低圧盤などで電流計がついていると思いますが、それらの為に計器用変流器が設置されています。計器用変流器を通して計測する必要があるか疑問に思う方もいるかもしれません。それは大電流のままでは計器類や配線などをそれ相応に作る必要があり、コスト面や安全面で現実的ではありません。その為に計器用変流器で取扱のしやすい電流に変換して、計測などをしています。スポンサーリンク取扱上の注意!計器用変流器の取扱で、やってはいけない事があります。それは通電中は二次側を開放してはいけないということです。二次側を開放してしまうと二次側の端子間に高電圧が発生して、絶縁破壊を起こし短絡して焼損する恐れがあります。通電中に二次側の計器などの交換が、必要な場合があるかと思います。安全に作業しようと思えば停電しての作業が良いのですが、そうもいかない場合があるかと思います。その場合は作業範囲より上位の場所で短絡をして、絶対に開放状態にならないように注意して作業しましょう。一次電流と二次電流の比のことです。これは計器用変流器の一番大事なポイントです。これを間違えれば計測や保護継電器の整定など、様々なところに影響を及ぼします。一次電流はその回路に流れる定格電流の1.5倍程度を目安に選定するようにしましょう。それは定格電流ギリギリで選定すると、メーターの針が一杯に振れている状態になり精度が落ちる為です。三相300kVAの変圧器の一次側6600Vとして、その一次側の電流計測用とします。その場合は定格電流は300÷(√3×6.6)=約26Aです。これの1.5倍なので26×1.5=39Aになります。一次電流が40Aの計器用変流器を選ぶといいでしょう。二次電流は5Aが標準と思ってもらって大丈夫です。1Aの仕様のものもあります。それは次の項目の定格負担に関係してきますので、そちらで説明します。変流比が40/5と書かれていれば、一次電流が40Aで二次電流が5Aになります。これは一次側に40A流れれば、二次側に5A流れます。簡単に言うと容量のようなものです。計器用変流器の二次側にはメーターや継電器などが接続されています。これらに抵抗(R)があり、それに電流(I)が流れることで負担(VA)となります。定格負担を超えて接続すると、誤差が大きくなり精度が保てません。ここで注意しなければいけない事があります。それは負担となるのはメーターや継電器だけではなく、電線も含まれると言うことです。2mm2の電線で二次電流が5A、電線の長さ10mで約2.5VAになります。これの10mは片道ではなく、往復での長さです。計器用変流器から約5mの位置にメーターを設置するだけの電線分で2.5VAになります。ここで前に書いた二次電流が1A仕様のものが出てきます。負担(VA)の計算式はVA=I×I×Rになります。Rは電線の抵抗としIは二次電流ですので5A仕様だと25R、1A仕様だと1RになりVAに25倍の差が生まれます。これらより導かれるのは、1A仕様の方が25倍長く配線できると言うことです。この項目については、過電流継電器との組み合わせ時に必要になってきます。短絡などの事故時にしっかりと過電流継電器を動作させる為には、これらを考慮して選定する必要があります。こちらの記事で詳しく解説しています。大事!計器用変流器(CT)の過電流強度と過電流定数!過電流強度と過電流定数とは?どうもじんでんです。今回は計器用変流器(CT)における、過電流強度と過電流定数について記事にしました。計器用変流器(CT)の基本はこちらの記事をみてください。過電流強度と過電...jinden-tool.com2019.07.13スポンサーリンクまとめ通電中は二次側を開放してはいけない。変流比の一次電流は、定格電流の1.5倍を目安に選ぶ。二次電流は基本は5A、配線が長くなる場合などは1Aを選ぶ。保護継電器と大きく関係している。今回は計器用変流器(CT)について記事にしました。今回書いた事も大事ですが、本当に伝えたいのは過電流定数と過電流強度だったりします。基本がないとわかりにくいかなと思い、今回の記事を書きました。この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。今回は計器用変流器(CT)における、過電流強度と過電流定数について記事にしました。計器用変流器(CT)の基本はこちらの記事をみてください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイトじんでん当サイトの運営者。九州に住んでいる20代の独身男です。電気関係の仕事をしております。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信していきます。電気屋の気まぐれ忘備録.メニューホーム充電電流計算ツールプライバシーポリシーホーム検索トップサイドバーじんでん当サイトの運営者。九州に住んでいる20代の独身男です。電気関係の仕事をしております。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信していきます。