3-68-110,000多数掲載!※施工実績数は街の屋根やさんグループ全体の合計数値です。ご依頼いただいた杉並区のO様より、竣工後の感想を伺いました。下に挙げたものは、2010年5月~2019年7月までに街の屋根やさんが直接施工した件数と地域です。小規模な屋根修理から大規模な屋根の葺き替え、一般のお住まいだけでなく大きな工場等の建築物の屋根にも幅広く対応しております。最近の屋根工事事例やお客様の声は右側の各種メニューからご覧ください。調布市国領町で外壁の調査をおこないます。雨漏りしている事も有り、テナントビルの外壁を調べていきます。鉄筋コンクリート造の建物で、あちこちに外壁の浮きが有りました。見た目には分かり難いのですが、『打診検査』をおこなう事で外壁が浮いた部分を確認していきます。見るとヒビ割れも多数入っており、全体的にシール工事や塗装工事が必要な状態です。外壁の浮きは打診検査で確認します雨漏りしているテナントビルです。鉄筋コンクリート造(RC造)の建物で、外壁は吹付け塗装をおこなっています。ヒビ割れが多数入ってることが確認出来、雨漏りの原因はあちこちに有りそうです。ヒビ割れも問題ですが、他にもメンテナンスをおこなう上で問題があります。外壁が浮いている部分があちこちにありました。打診検査で浮きを確認します外壁の浮きを確認する時には『打診検査』をおこないます。打診棒という専用の金属棒を壁に充ててこする事で、浮きが出ている所は乾いた音がして浮きを確認出来ます。文字で表現するのはなかなか難しいのですが、浮きが出ていなければ打診棒が擦れる音だけですが、浮いた部分になると『カラカラ』という高い音に変わります。タイル張りの外壁などもこの打診検査をおこなって浮きのチェックが出来ます。塗装工事をおこなっても浮いた所を元に戻せるわけではありませんので、今回は注入材を隙間に入れて固定する方法をご提案しました。鉄筋がサビて膨張する事でコンクリートが剥がれてしまいますバルコニーの天井部分は上の階のバルコニーから雨漏りしています。RC造の建物は、鉄筋とコンクリートによって造られていますが、雨漏りによって鉄筋がサビる事で膨張してコンクリートを剥がしてしまいます。これはコンクリートの『かぶり』が少ない部分に起こりやすい症状です。剥がれた部分のコンクリートの補修も出来ますが、原因になっているバルコニーの防水工事も一緒におこなわなければなりません。調布市国領町で調査したRC造のテナントビルは、雨漏りしている外壁を打診検査でしっかりと調査してから、建物全体の防水工事と塗装工事をおこなう事になりました。大掛かりなメンテナンスになりますが、建物を長持ちさせるためにも、しっかりと不具合を直していきましょう。あなたの近くの街の屋根やさんはこちら街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。