J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。データ・業界レポート閉じる中小企業経営者の課題解決をサポートする最新の支援情報や事例をお届けします。購買伝票でのLPGの数量は立方メートル(m3)で表されることが一般的ですが、省エネ法ではLPGの熱量を求める際の数量のLPガスの単位はトン(t)です。省エネ法での定期報告書にLPGの数量を記載するためには、立方メートル(m3)をトン(t)に換算する必要があり、そのための換算係数が「産気率」です。省エネ法では、LPGの熱量を求める際の数量のLPガスの単位はトン(t)です。購買伝票でのLPGの数量は、立方メートル(m3)で表されることが一般的です。したがい、省エネ法での定期報告書にLPGの数量を記載するためには、立方メートル(m3)をトン(t)に換算する必要があります。おける原油や石油製品の処理過程において発生するガスの成分中から回収したプロパン、ブタン等を主成分とするガス及び可燃性天然ガスから得られた物質」と定義され、燃料の使用量を熱量換算する際は、50.8GJ/tの発熱量を使用することが定められています。「使用量が帳票類において立方メートルで表示されている場合には、LPGの供給事業者に、立方メートル当たりのトンへの換算係数を確認してください。供給事業者への確認が困難な場合は、以下の数値を用いてトンに換算してください」との注記が記載されています。LPGの種類1立方メートル当たりのトンへの換算係数プロパン1/502トンブタン1/355トンプロパン・ブタンの混合1/458トン上表の換算係数の分母は「産気率」と呼ばれています。産気率は、一定質量のLPガス(液体)が気化した場合、どれだけの体積を占めるかという割合を示す数値です。ここでは、立方メートルからトンに換算する係数として用い、その産気率は、「気象庁発表の全国平均気温14.9°C(1971年から2000年の30年間の平均気温)を適用して、ボイル=シャルルの法則に基づき算出した。気温については、産気率の計算において季節変動及び気化潜熱効果による容器内温度の低下を考慮して実測値を基に平均気温から4°C差し引いている(出典:日本LPガス協会)」そうです。わが国は南北に長く、平均気温も北海道と沖縄では相当に異なっています。所在する供給地点群、その他に所在する供給地点群)に分け、燃料種(い号液化石油ガス、ろ号液化石油ガス、い号・ろ号併用)ごとに産気率を定めています。以上から、LPG(液化石油ガス)の立方メートルからトン(t)への換算を正確に行うなら、LPGの供給事業者に、立方メートル当たりのトンへの換算係数を確認し、自ら、重量に換算し、定期報告書に記載することをお勧めします。プロパン、ブタン、プロパン・ブタンの混合物の使用量算定のための単位発熱量は下記のとおりです(出典:日本LPガス協会)」。