ADS給水ポンプをインバーター制御にすることによる利点として、水圧の変動が少なく制御がしやすいというものがあります。水圧変動について比較します給水ポンプユニット機種は口径40A2.2kw単独交互で調べました。定圧給水ポンプユニットの場合はポンプの最大能力の締切圧力=停止圧力となります。この圧力値は変更できません。吐出し圧一定給水ポンプユニットの場合は減圧弁で制御している為、極少水量時に水圧が設定水圧より上がります。減圧弁設定圧力-5m(標準設定時。ポンプユニットの場合、インバーター設定値=推定末端圧力です。吐出し圧力は「=使用水量時における配管損失圧力+推定末端圧力」となります。配管損失圧力:配管を通る水量が多いと配管内を通る抵抗により末端では水圧が下がります。その為、末端で同じ水圧を得るためには、水量が多くなった場合には、水圧を多くかけなければなりません。4などを考慮し停止時間を調整しています。末端水栓における各制御方式による違いを図に表してみました。表はエバラのポンプによるものです。多少判りやすいように書いてありますので実際の数値とは異なる場合がありますので御了承ください。定圧制御(赤)は圧力を変更できませんのでポンプの能力がそのまま水圧としてでます。ポンプ設置後に水圧を下げることはできません。始動圧力の設定値によっては停止圧力との変動差が大きくなります。減圧弁方式(緑)では、ポンプ吐出し側では一定水圧ですが、水量が増えるとともに配管圧力損失により末端圧力が低下します。極小水量域(図中左側)では圧力が上昇します。矢印の範囲で設定変更が可能です。より末端圧力はほぼ一定となります。矢印の範囲で設定変更が可能です。起動時にはインバーターにより徐々に水圧が上昇するため、他の方式に比べ衝撃が緩和されています。ads施工地域お問合せポンプ交換のお問い合わせはこちらから概算見積もり即日発行、写真をメールに添付してお送りください。取扱説明書がダウンロードできるようになりました。2016/04/25【アップデート】荏原時報のNo.248が掲載されました。2015/06/29【アップデート】荏原時報のNo.247が掲載されました。2015/05/15【アップデート】荏原時報のNo.246が掲載されました。100周年】記念品を頂きました。