パネル充電版はコンセントがない場所でもご利用頂けるバッテリと充電用太陽光パネルがセットになった遠隔監視装置です。集電箱内に取付スペースが無い場合の本体外付別体版です。本体にはパワコン出力監視用の電流センサが1個含まれています。電流センサを追加していただくことで最大5台のパワコン出力電流を監視することができます。電流グラフは5分間隔で計測、約30分毎に更新されます。低価格化の為、電流値の分解能は約0.4Aとなりますが出力低下や停止を判断する為に必要な情報は十分備わっています。バッテリ電圧状況もグラフ表示バッテリ電圧の推移もグラフに表示します。6.1v未満の場合はバッテリ保護の為、通信が抑制されるのですが情報が更新されない場合の問題点切り分けや充電状況の改善にお使いいただけます。本体には機材保護の為、温度センサを内蔵しています。本体ケースは直射日光に当たらない場所に設置して頂く必要があるのですが、設置位置の評価にお使いいただけます。Liteは設計当初からバッテリ駆動を前提としています。消費電力が少なく発電用のパネルやバッテリの容量は最小サイズで十分でした。Liteなら1万5千円のコストアップで済みます。コンパクトでバッテリ電圧のグラフ表示にも対応しています。乗り換えで最大30万円もオトクに他社製品から乗り換えでも、10年で最大30万円程オトクになります。詳細はこちらを御覧ください。(システム動作)但し結露なきこと。-10°C未満もしくは40度以上になった場合、アンテナ保護の為情報の送信は保留されます。バッテリ保護の為、6.1v未満の場合は情報送信が抑止されます。以下の部品は必要な長さの物を別途お買い求め頂く必要があります。LANケーブル(ストレート、cat5以上、本体~電流センサ接続ボックス間に使用。」までお気軽にお問い合わせくださいませ。