J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。データ・業界レポート閉じる中小企業経営者の課題解決をサポートする最新の支援情報や事例をお届けします。エネ回答モノジェネレーション設備は発電の際に生じる排熱の回収・利用はしません。離島などで常用電源として使用されています。蓄電池は、充電によって電気を蓄えることで電源として繰り返し利用できる設備であり、夜間電力を充電し、昼間に放電することで、電力ピーク対策に利用できます。(その1)と(その2)に続き、「電気の需要の平準化に資する措置」に関わる具体的な設備・機器として取り上げられているモノジェネレーション設備と蓄電池について紹介いたします。天然ガス、石油等を燃料としてエンジン、タービン等を用いて発電しますが、コージェネレーション設備と異なり、その際に生じる排熱の回収・利用はしません。モノジェネレーション設備は発電容量が小さいほど発電効率は低くなる傾向にあり、一般的に使用されている発電効率の下限はガスエンジンで33%程度、ディーゼルエンジンで31%程度(公表資料及びメーカーヒアリングによる最低値)と、いずれも系統電力の需要端効率である36.1%を下回っています。モノジェネレーション設備は、離島のように電力会社の系統から給電が得られない場所などで常用電源として使用されています。蓄電池は、充電によって電気を蓄えることで電源として繰り返し利用できる設備であり、夜間電力を充電し、昼間に放電することで、電力ピーク対策に利用できます。して使用している電池は、概ねNAS電池、鉛蓄電池、リチウムイオン電池及びニッケル水素電池です。NAS電池は日本ガイシ株式会社が世界で初めて実用化したメガワット級の電力貯蔵システムであり、1990年代後半より電力会社の変電所施設の負荷平準用に設置されています。省エネルギー対策(基本編)」)。鉛蓄電池ニッケル水素電池コンパクト化(エネルギー密度(Wh/kg))約200約35約60電池コスト概算(円/kWh)20万円/kWh5万円/kWh10万円/kWh寿命3500回(6~10年)3150回(最大15年)2000回(5~7年)システム効率85%78%-蓄電池の効率は、電池の充放電効率以外にも、パワーコンディショナーの直流・交流への変換効率や、断熱性能や冷却性能等の筐体効率を加味した蓄電池システム全体の効率で評価する必要があり、「システム効率=電池効率×パワコン効率×筐体効率」として定義されます。NAS電池のシステム効率は76%であり、いずれも増エネとなります。組み合わせる場合は購入電力と買電の価格差)の比較を行う必要があります。蓄電池単体で使用する場合は、夜間の割安な電力を蓄電して昼間に使用すれば電気代の節約となります。太陽光発電システムと連携させる場合は、余剰電力を蓄電し発電量の少ない時間帯に蓄電池から供給することができます(下図:出典はシャープ株式会社ホームページ)。以上の通り、モノジェネレーション設備や蓄電池についてはエネルギー使用量が増加すると評価されています。求める際の評価係数(α=1.3)は、この点を是正するための手法であると言えます。