输入A/D转换器为16位。输入分辨率(电流):9.76μA/bit.输入分辨率(电压):2.44μV/LSB.输入编码(电流):0~2047。输入编码(电压):0~4095。1746-IO12,混合模块。:输入:漏型直流10伏~30伏。输出:交流5伏~265伏,频率47赫兹~63赫兹;或直流5伏~125伏。1746-IO8,混合模块。:输入:交流85伏~132伏,频率47赫兹~63赫兹。输出:交流5伏~265伏,频率47赫兹~63赫兹;或直流5伏~125伏。1746-IO4,混合模块。:输入:交流85伏~132伏,频率47赫兹~63赫兹。输出:交流5伏~265伏,频率47赫兹~63赫兹;或直流5伏~125伏。:交流5伏~265伏,47赫兹~63赫兹;或直流5伏~125伏。:为ON时10毫秒,为OFF时10毫秒。:交流5伏~265伏,47赫兹~63赫兹;或直流5伏~125伏。:为ON时10毫秒,为OFF时10毫秒。:交流5伏~265伏,47赫兹~63赫兹;或直流5伏~125伏。:为ON时10毫秒,为OFF时10毫秒。1746-IN16,电压类别:交流或直流24伏。工作电压:漏型直流10伏~30伏;交流10伏~30伏,47赫兹~63赫兹。:直流:为ON时15毫秒,为OFF时15毫秒;交流:为ON时25毫秒,为OFF时25毫秒。1746-OV32,电压类别:直流24伏。操作电压:漏型直流5伏~50伏。:为ON时0.1毫秒,为OFF时1.0毫秒。大连续电流:30度时每点0.5安;60度时每点0.25安。1746-OV16,电压类别:直流24伏。操作电压:漏型直流10伏~50伏。:为ON时0.1毫秒,为OFF时1.0毫秒。大连续电流:30度时每点0.5安;60度时每点0.25安。1746-OV8,电压类别:直流24伏。操作电压:漏型直流10伏~50伏。:为ON时0.1毫秒,为OFF时1.0毫秒。大连续电流:30度时每点1安;60度时每点0.5安。1746-OB16E,电压类别:直流24伏。操作电压:源型,直流10伏~30伏。1746-OB32E,电压类别:直流24伏。操作电压:源型,直流10伏~30伏。1746-OB8,电压类别:直流24伏。操作电压:源型直流10伏~50伏。:为ON时0.1毫秒;为OFF时1.0毫秒。1746-OB16,电压类别:直流24伏。操作电压:源型直流10伏~50伏。:为ON时0.1毫秒;为OFF时1.0毫秒。1746-OB32,电压类别:直流24伏。操作电压:源型直流5伏~50伏。:为ON时0.1毫秒;为OFF时1.0毫秒。