メンテナンスホームよくある質問よくある質問Faq製品について設置・工事について技術について『無電極ランプ』ってどんな照明ですか?省電力・長寿命な照明で空間を均等な明るさで照らすことができる省エネランプです。前後左右に広がる光が重なり合い均等に空間の隅々まで照らします。LEDや水銀灯は光源が点発光の為、ギラつきやまぶしさを感じますが、発光面積の広い『無電極ランプ』の光は柔らかくて、瞳にやさしい自然光に近い三波長の明かりです。均等な拡散光で明るくします。水銀灯400Wから交換)太陽光で見る様に色目が自然に見えます。消したあとでもすぐ再点灯できます。いう所で使ったらいいんですか?交換作業が困難な高所や長時間の使用により電力コストが高い水銀灯などを使用しているところ、目視や色の識別が必要な作業場等、が効果的です。明るさは使用設備の環境によって異なりますが消費電力は1/2〜1/3の削減で同等以上の明るさが可能になります。屋内では倉庫や工場、体育館でも使え、大型商業施設にも最適です。駐車場や公園の外灯にも適してます。やって光るのですか?電磁誘導の原理で光ります。(蛍光灯と同じですが電極が無い照明)ランプの両端にある電磁石(フェライトコア)に電源回路を通して送られる電流を流すことにより、誘導電界を発生し(ランプには無接点です)ランプ内を励起させ(高エネルギー状態)紫外線を発光し、蛍光管を通して可視光線となって周囲を明るく照らします。一般に普及している照明とは異なり、高熱になるフィラメントや電極を持たない為、断線や光源の劣化(熱消耗)による電極の消耗がなく、長寿命が実現出来ています。無電極ランプはどうして知名度が低いのですか?1990年代に日本の大手メーカーも製品化した経緯がありますが、ランプの明るさは当時から好評でしたが、価格が高く、また海外からの輸入品が多数を占め、品質の安定が課題になっており普及が限定的でした。昨今、2021年水銀灯の製造中止を背景に、照明の交換ニーズが高まり、また技術の向上により品質の良い製品が適正な価格で供給可能になってきています。どれくらいの熱を出すの?ランプは約80°C前後になります。水銀灯は約350°Cと非常に高温です。水銀灯に比べると1/4程になります。夏場の空調設備にかかる負担を減らしてさらに電気代が削減できる照明です。ノイズの問題は無いのでしょうか?ノイズは行政によって厳しい基準が定められており、指定の検査機関によって安全と確認されたものは総務省の型式指定の認定があります。弊社の『エコ太郎』は型式指定の認定を受けておりますので安心してご使用頂けます。今水銀灯を使っているけど、どれくらいの省エネ効果が出せますか?無料で診断、コストシミュレーション致します。目安として消費電力は水銀灯からの交換の場合約60%~70%の削減が見込めます。蛍光灯からの交換の場合約40%~50%の削減が見込めます。LEDからの交換の場合エコ太郎と同等に近い消費電力であれば大きな削減は見込めません。今水銀灯を使っているけど、どれくらい明るくなりますか?無料で診断、照度シミュレーション致します。)をヒアリング後、3次元照度シミュレーションを作成致します。詳しいご説明が必要であれば、最寄りの販売店をご紹介致します。暑い・寒い環境で使えますか?-5°C~50°Cの環境でご使用できます。投光器タイプであればー25°C~50°Cの環境までご使用できます。虫は寄り付きますか?虫が好んで集まる紫外線が少ない為、集まりにくい照明といえます。無電極ランプのデメリットを教えてください。拡散光の為、LEDやセラミックメタルハライドランプの様に50m以上の光が遠くへ飛びません。スタジアムやゴルフ場等、サーチライト用途やスポット照明には不向きです。無電極ランプの設置の届け出は必要ですか?弊社製品は総務省より型式指定を取得しておりますので、届け出無しで設置可能です。製品保証は何年ですか?製品保証は3年です。合計6年の『延長保証プラン』もございますので詳細は担当者までお問い合わせください。『延長保証プラン』に関しては、保険代理店の日立トリプルウィン(株)と大手損害保険会社と提携しております。AA+)の性能評価を頂いております。PL保険は加入されていますか?PL保険にも加入しておりますので、万が一の際にも安心です。水銀灯の交換に必要な工事は?安定器をバイパスし、直接AC電源を照明器具に接続して下さい。取り付けは専用の金具がありますか?未来工業社製のビームラックルが標準で付いています。(吊り下げタイプのみ)設置には何か資格等が必要ですか?電気工事士2級以上の有資格者のみ。高所作業車をご使用の場合も資格が必要です。設置工事は頼むことができますか?また自社で行ってもよいのですか?エリア、業種により経験豊富な電気工事会社をご紹介致します。設置工事は、有資格をクリアしていれば自社で行っても構いません。事務所等で使えますか?弊社の無電極照明は高天井用照明なので、3m以下の設置環境の場合はご相談ください。設港湾エリア・海辺や室内プールで使えますか?高耐久型製品があり、塩害地区でも使用可能です。PF150N・PF200N)吊り下げタイプも塩害対策仕様を準備中です。フリーボルトの製品ですか?200V・100V専用の製品です。クレーンの水銀灯と交換できますか?弊社製品は耐振動用にはなっておりませんのでご使用出来ません。E39の口金に合う製品はありますか?ございます。器具光束が使用灯具により変動しますので、推奨しておりません。外灯など、ポール(8m)の水銀灯交換はできますか?可能です。ポールの耐荷重、使用環境や年数による劣化状況により設置できない場合もございます。現場調査時の判断になる場合がほとんどです。露出BOXに取り付けは可能ですか?可能です。金属製をご使用ください。(樹脂製の露出BOXは経年劣化による落下の可能性があるため使用しないでください。)傾斜した天井・H鋼に取り付けできますか?可能です。吊り下げタイプであれば、ビームラックルの角度調整を利用してください。50Hz・60Hzの環境の違いで製品は変わりますか?変わりません。どちらの環境でもご使用できます。自動点滅・タイマー・センサー等の組み合わせは可能ですか?可能です。瞬間点灯するので、センサーにも対応できます。総務省の型式指定を受けておりますので、安心してご利用になれます。本設置前に、デモ機によるプレテストを行っていただくと、さらに安心です。腐食性ガスが発生する現場でも使えますか?性能・寿命を低下させ、安全性を損なう恐れがあるため、使用をお控えください。特別仕様等のご相談は随時承っております。ランプに飛散防止はありますか?現時点、ランプ自体に飛散防止機構はございません。密閉カバーのある器具をお選びください。ランプ-電源間の配線距離に制限があると聞きましたが、何mくらいでしょうか?当社製品については、2m以内での設置をお願いしております。60°Cを超える環境ですが対策は可能ですか?過度な特殊環境ついては別途お問合せください。寒冷地でも問題ありませんか?寒冷地でもご利用いただけます。結露の発生が顕著なエリアは防滴・防水型器具をお勧めいたします。約1msec)流れます。外観的に劣化がなくても、内部で劣化は進みます。安全のために、上記年数を目安に交換をお勧めいたします。将来的に照度が落ちたら、ランプだけの交換は可能ですか?お客様の使用環境により状況は様々ですので個別にご相談ください。標準更新時期を迎えている場合や、器具によっては、一式交換をお勧めする場合がございます。雷サージは何Vくらいですか?外部試験にて、4kVまでは実施し、「異常なし」の結果が得られております。アマルガムの水銀含有量はどれくらいですか?5mg以下です。廃棄の際は水銀は問題ありませんか?中間処理業者を介して、最終処分までの枠組みが成立しており、蛍光灯や水銀灯と同様に処分できます。将来的な廃棄の際は問題ありませんか?国内市場に廃棄水銀がある限り、処分の枠組みはなくならないと予想されます。製品の不良率はどれくらいですか?0.3%程度です。