自動給水システム内に細菌数が多いという問題を抱えている施設からよくお電話をいただきます。いうときには、問題を明らかにするために次のような質問をすることにしています。“供給水の細菌学的な水質とは何ですか?”汚染がどこで起きているかを突き止めるためにこれらの質問をするのです。細菌数は供給水の中で高いのですか、それとも自動給水システムの1カ所でのみ高いのですか?細菌数が高くなっている源あるいは程度を知ってはじめて問題解決ができます。コロニー形成単位)(詳細は実験動物の飲水の品質基準を参照)自動給水システムにおける細菌学的な水質を改善するために、定期的なフラッシング、デッドレッグを無くすこと、定期的な消毒、および供給水の処理をお奨めします。以下のトラブルシューティング・ガイドによって、細菌学的水質を改善する設計やメンテナンスの詳細なチェックリストが得られます。自動給水システムにおける細菌学的な諸問題の原因を特定するためのお手伝いが必要でしたらエデストロム・ジャパンへご連絡ください。このページのTOPへフラッシング1つの自動給水システムにおいて、実験動物が飲む水の量は非常にわずかです。このため、水が入れ替わる回数は非常に少なく、細菌が発育しパイプの内面に付着する条件ができます。速い流速でパイプに新鮮な水を定期的にフラッシングすることによって澱んだ水が交換され、バイオフィルム(パイプの内面に付着した細菌)が少なくなります。“典型的な”フラッシング・スケジュールは1日に1ないし2回です。各施設はフラッシングの回数を決めるためにその水質をモニタリングしなければなりません。フラッシング時間の長さ“典型的な”フラッシング時間の長さは2分です。回水が入れ替わります。配管がもっと長い場合は、フラッシング時間を長くする必要があります。速い流速、乱流がパイプ表面のバイオフィルムを少なくするのに非常に有効です。水圧が高ければ高いほど、流速が速くなります。kg/cm2)が得られ、その水圧でフラッシングされます。一貫したフラッシング手動のフラッシング・システムは定期的に一貫して実施してはじめて効果があります。自動システムではフラッシングが毎日確実に変わりなく行われて、そのための人件費がかかりません。パイプの太さパイプが太すぎると、フラッシング流速が遅くなるためフラッシング効果が少なくなります。太すぎるパイプは交換するか水の処理を検討してください。よって移動式ラック・マニホールドの中の水が新鮮な水と入れ替えることができます。自動システムによって毎日のフラッシングが高圧・高速で確実に行うことができます。マニホールド配管もケージ洗浄エリアで特殊なフラッシング・ステーションを使ってフラッシングすることができます。字状マニホールドによってオンライン・フラッシングがより効果的になります。字状マニホールドは空気だまりを作らずにフラッシングを行います。字状形状に更新することができます。一部としてマニホールドと一緒にオンラインでフラッシングすることができます。用いて定期的にフラッシングすることができます。このページのTOPへデッドレッグデッドレッグとは配管システム中で水が滞留していて、そしてフラッシング中に水が入れ替わらない場所です。デッドエンドのパイプ内および割れ目の中の細菌はフラッシングおよび消毒操作の効き目はなく、配管システムを再汚染する可能性があります。最新の配管設計ではデッドエンド・パイプの長さをパイプの直径の6倍に押さえています(デッドレッグはもっと短いほうがよい)。これは6直径の原則といいます。減圧装置の供給水中に高い細菌数が発見されたときには、デッドレッグが建物内の上流の配管にないかどうか探します。例:めったに使われないシンクへの配管。ある動物室が使われていなくて、フラッシングされていない場合、その室への給水を閉じて配管を水抜きします。デッドエンドのないようにするために配管し直す必要があるかもしれません。圧力ゲージと圧力スイッチにフレキシブル・チューブで接続されています。新しい減圧装置は圧力ゲージとスイッチを直接装置内のフラッシング配管に接続することによってこのデッドレッグを短くしています。kg/cm2)の両水圧で各減圧装置をフラッシングします。kg/cm2)のみでフラッシングしていたので、低圧レギュレーターをフラッシングしませんでした。このため低圧レギュレーターがよどみポケットになっていました。古いフラッシングシステムは二重水圧フラッシングに更新することができます。開発され、レギュレーター・ダイヤフラムの全表面を横切る流速を早くしました。このようにデザインが改良されたことによって、レギュレーターの中の水が完全に交換され、高いフラッシング流速によって細菌の発育が抑制されました。古いレギュレーターは組換えキットによって更新することができます。リコイル・ホースの取り外し室内配管からぶら下がったままになっている使われていないリコイル・ホースはデッドレッグです。組み立て方式を用いています。継手のみを用いています。これによって簡易脱着式継手へのパイプの長さが短くなっています。割れ目を少なくするO-リング接続とねじ切りパイプ接続は配管システムの中の小さな割れ目の2つの例であって、これに細菌が住み着くことができます。最近の自動給水システム設計では衛生的なタイプのパイプ接続具と割れ目を少なくする滑らかな表面を用いています。このページのTOPへサニテーション水が塩素のような消毒薬を常に含有していないと、バイオフィルムが濡れた配管表面に発育します。定期的なフラッシングは自動給水システムにおける細菌の蓄積を少なくしますが、フラッシングだけではバイオフィルムを完全に無くすことができません。化学殺菌剤による定期的消毒がバイオフィルムを除去し破壊するために必要です。殺菌剤は腐蝕性がありますので推奨濃度および使用法についてはエデストロム・ジャパンにご相談ください。用いてケージ洗浄エリアで洗浄サイクルの後で塩素消毒をすることができます。週に1回が一般的です(ラック洗浄の頻度と同じ)。年以前に作られた減圧装置(PRS)は圧力ゲージと圧力スイッチへの接続にフレキシブル・チューブを用いています。システムには消毒液を注入する注入ポートが必要です。このポートは一般的に各減圧ステーションへの入り口に取り付けられています。塩素または二酸化塩素消毒液を注入するために設計されています。通常、動物ラックは消毒中は室内配管から外されます。月1回の消毒が一般的ですが、特定のシステムについての消毒頻度はそのデザイン、フラッシングとフィルター交換の頻度、供給水の水質、そして細菌学的な水質についてのあなたの目標によって決まります。入ってくる供給水の水質は自動給水システム内の細菌学的水質に影響を及ぼします。フィルターの交換フィルターカートリッジはバイオフィルムの付着と発育のために多くの表面積を提供します。システムの中には残留塩素が測定できますか?供給水の中の低濃度の塩素は、特にシステムが定期的にフラッシングされている場合には、細菌数を低く押さえるのに役立ちます。酸性化することができます。緑膿菌のような水に一般的なグラム陰性細菌を殺します。ある種の酵母、糸状菌、および繊維状細菌(アクチノミセス)は酸性条件下で増殖できることを知っていなければなりません。照射はユニットを通って流れる水中の細菌とウイルスを殺します。水または蒸留水の処理に非常に効果的です。ユニットは給水システムにおける1ポイントにおける細菌を殺すだけで、下流に残留殺菌効果を提供しません。ミクロン級フィルターは入ってくる供給水から細菌を除去します。フィルターの下流で細菌の再発育をコントロールするためにはフラッシングと消毒も使う必要があります。処理は供給水からほとんどの無機および有機の化学汚染物を除去します。水道水にくらべて細菌を少なく押さえる純粋で栄養の乏しい水を作り出します。他の微生物は除去しません。