お客様のご依頼で、新築住宅へエアコン新設工事にお伺いしてきました。三菱電機製と日立ジョンソンコントロールズ空調製、お客様支給品です。乗っけから「え?」って言う写真ですよね(^_^;)悩ましい案件でした...まず2階寝室のエアコン取付けから。配管穴は既に開いていて、この位置です。ブロック塀と建物基礎の間は、400mm程度しかありません。これ建築基準法的にどうなんだ?と思ったんですけど、建築基準法って隣家との離隔距離について明確な規定は無い様ですね。替わりに民法の234条で「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」という規定はある様です。́・ω・`)さて、工事に掛かる訳ですが、敷地内にハシゴが立たないのでお客様にお隣へ交渉いただいての作業開始です。配管穴のところから、スリムダクトを取付けていきます。狭いので、ハシゴに上がるまでが大変です。室内機の取付けに掛かりますが、穴の位置はこの位置・・・どういうつもりでこの位置に穴を開けたのかは謎です。素人さんには解らないところですが、もの凄いやりにくい位置です。仕方ないので、シーリングキャップを噛ませて落ち着かせます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。外部配管はスリムダクトで化粧仕上げ。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。同業者さんには、「えっ?!阿部さん、そこに置くの?」って言われるのは重々承知しています。この室外機を置く場所で、かなり悩みました。効率を考えると、隣と同じ様に壁面置きにすればいいのでしょうが、総二階のサイディング壁に壁面置きにしようものなら、建物全体が振動してノイローゼになります(^_^;)お客様もそれは避けたいとのご意向で、地上置きにせざるを得ませんでした。ちなみに幅が狭すぎて、二段置台を使って上げるとかはできません。アングルで組む方法もありますが、やはり建物へ留めないといけないので振動が伝わります。手前まで配管を延長するとか、裏の方まで配管を伸ばすとか、設備屋さんなら考えると思いますが、このエアコン2.2kwですから能力的に無理です。ご購入前にご相談いただいていればと言う思いです...とりあえずこの状態で一年使っていただいて、不具合が出る様であればその時に考えましょうと言う苦肉の策です。風通しのいい場所なのと、ずっと日陰なのが救いではありますが...試運転で異常が無いことを確認して、2階は完了です。1階リビングのエアコン取付けに掛かります。こちらも結構悩みます。テレビの配置から、「エアコンの位置はできるだけ右へ寄せてください」とのご希望です。́;ω;`)何考えてるのか理解ができません、この設計した人...近々ブロック塀ができると言われるところに、室外機を置けるスペースは一切ありません。置けるところはエコキュートの横、玄関の真横です...仕方ありません。自分を納得させて作業に掛かります。室内機の取付けに掛かります。ご希望の位置に、背面板を取付けます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。外部配管はスリムダクトで化粧仕上げ。この写真恥ずかしくて恥ずかしくて...ダクトを下まで下げてしまうと、近々ブロック塀が立ち上がるので、将来配管の取替え時に体はもちろん腕までもが届かなくなって、作業ができなくなってしまうため、こんな見苦しい事になっています。́・ω・`)ドレンは垂れ流しにせず、エコキュートの排水管まで導きました。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。外周りはこんな感じで完成です。配管長9mあります...この場所、駐車場になるので、近々コンクリート敷になります。プラロックを埋められると大変なので、ブロックを敷いて嵩上げしました。すべては苦肉の策です。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引渡しです。あと、液晶テレビの壁掛けを3台ご依頼いただいていたのですが、お客様支給品の部材が合わないため、1台のみ...残り2台は後日再訪問させていただく様になりました。朝8時半スタートした工事は、夕方日が暮れて7時前に完工できずに終了...なんとも苦悩の一日でした...「結構大変な工事でしたね、遅くまですみません。暖房が良く効いて温かいです。残りのテレビ設置もよろしくお願いします。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[東京都江東区]換気扇の吸込みが悪いのは排気口の詰まりが多い。[愛媛県松山市]久しぶりに分校ラーメン。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。