午後から、IHクッキングヒーター専用コンセントの増設工事にお伺いしてきました。写真を見て、え?っと思われる方が大半だと思いますが、設置場所はキッチンではありません。_)>IHには70cm程度のコードが付いていますが、それでは届かないため、使用される時だけ差し込んで使える様に延長コードを自作しました。基本ですが、写真の様にコードを巻いて使用されるのは大変危険なため、解いて使われる様にご説明させていただいています。配線工事は分電盤近くの点検口を利用して、天井裏、壁内を隠蔽配線します。コンセントを設置するところの壁を開口し、呼び線を通していきます。アース線(接地線)が近くに無いため、外部から取ります。塩ビ管を使って、アース線を立ち下げていきます。アース棒を地中に打ち込んで接地完了。配線をつないで、コンセントを設置します。分電盤に2P2E30Aブレーカーを取付け、電源を送ります。コンセントで電圧を測定して、異常が無いことを確認。延長コードは、こんな風に使用していただきます。IHはまだ届いていないそうなので、試運転までは行えませんでした。楽しいイベントを企画されてくださいね。