基礎配筋検査を前に自分で施工状況を確認してきました基礎工事Twitter1Facebook0はてブ0Pocket0LINEコピー2018.08.11この記事は約3分で読めます。スポンサーリンク一週間ぶりに昼間の現場を見に行ってきました。作業はお休みで、基礎工事の業者の方とはお会いすることができませんでした。3月23日は基礎配筋検査なのですが、その前に自分でも現場の施工状況を確認してみることにしました。鉄筋の太さご覧のように太さ13mm(D-13)の鉄筋が使われていました。立ち上がりの部分には10mm(D-10)の鉄筋も使われるようなのですがこちらは測ってくるのを忘れました。ベース筋のピッチは200mmでグリッドされているかピッタリ200mm間隔に配筋されていました。何箇所か測ってみましたがすべて200mmでした。必要なかぶり厚が取られているかスラブからのかぶり厚ちょうど100mmの長さとなっていました。このかぶり厚(鉄筋からコンクリート表面までの長さ、現在の状態だと防湿シートが敷いてある地面からベース筋までの長さ)については建築基準法施行令の第79条に規定があります。はりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。と60mm以上が必要であると規定されています。普通良く見かけるのはドーナッツ型のスペーサー(鉄筋のかぶり厚を確保するための材料のこと)なのですが、この現場には一か所もありませんでした。代わりに使われていたのがこちら。型枠にネジで止められ、目盛が入ったスペーサー(名称不明)。夜現場に来た時は暗くて分りませんでした。先ほどの建築基準法施行令の第79条には立ち上がりのかぶり厚は4cm以上必要とありますから、これを見ると6cm程度のかぶり厚があり十分と言えます。これらのかぶり厚が十分に取られていないと、コンクリートの耐久性に問題が生じるため十分なチェックが必要です。ベース筋の連結部分の重なり合いの長さは十分かこのベース筋が重なっている部分は、鉄筋の太さの40倍以上の長さが重なり合っていることが必要です。100mmのベース筋の場合は40cm以上、130mmのベース筋だと52cm以上重なり合っていることが求められます。赤の部分がベース筋の連結部分の重なりです。先ほど見たようにベース筋のピッチは200mmなので75cm以上の重なり部分があり十分だと思われます。鉄筋に若干錆が出てきて、良い感じになってきています。出荷時の鉄筋には若干の油が塗られています。油が付いた状態だと鉄筋とコンクリートが上手く付着しない為、少し錆が出ている状態の方がよく付着します。コンクリートはアルカリ性なので、コンクリート打設後に錆がこれ以上進行しません。最後に防湿シート表面は破れもなく、汚れも比較的少ない印象でした。防湿シート自体の役割はこちらの記事で書いた通りなので、ご参照ください。外周部型枠が組まれ防湿シートが敷かれていました閑古鳥です。基礎工事5日目となりました。今晩も性懲りもなく会社帰りに現場を確認してきました。今日は作業が進んでいました。現場に到着するとまず目に入ってきたのは外周部型枠でした。...www.ismart-blog.com2017.09.25営業さんが「基礎には自信がありますので安心してください」と仰っていました。すべての箇所所を確認したわけではありませんが、あくまで素人の私が見た限りですが正確に施工がされているようで取り敢えず安心しました。詳しい調査は基礎配筋検査で出ると思いますのでそれ待ちたいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスサイト上に表示された文字を入力してください。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。i-smartで念願のマイホームを手にしました。経験する家づくりの過程を記録しようと、2014年7月からブログを始めました。住み心地や、家づくりに関するお金の話題などを取り上げています。これから家を建てる方の参考になればと思いブログを書いています。「オプション一覧表」作成者。2018年のご利用者は461名とご好評を頂いています。i-smartで念願のマイホームを手にしました。経験する家づくりの過程を記録しようと、2014年7月からブログを始めました。住み心地や、家づくりに関するお金の話題などを取り上げています。これから家を建てる方の参考になればと思いブログを書いています。「オプション一覧表」作成者。2018年のご利用者は461名とご好評を頂いています。確定申告スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。