前職の先輩(元上司)からの依頼で、エアコン×3台の取替工事にお伺いしてきました。電材卸業社の営業マンやってました。現在は、アベ冷熱技研の主要仕入先でもあります。上のエアコンは、昨年取替えさせていただきました。ガス漏れ起こして、もぅ長い間放置状態でした。今回、取替えるにあたって、「もぅ任せるわ。スリムダクトもこの際に全部取り替えて。架台もいかんかったら取替えてよ。」と、絶大の信頼のもと、ご依頼いただきました(*^^*)じゃぁビシっとさせていただきましょう!ここも危ないので考えましょうね。スリムダクトも、二段置台も取替えるので、全撤去。新しい二段置台を据えます。海が近いので、サビに強い溶融亜鉛メッキ仕上げの架台を選択。足回りはコンクリートブロックに固定。転倒防止のため、しっかりと壁面に固定します。撤去したら案の定、配管穴にスリーブはありません。配管保護のため、貫通スリーブを挿入しておきます。位置決めをして、背面板を取付けます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。ここで今回容量アップのため、コンセントを100Vから200Vへ切り替えます。分電盤のところで電圧を切替えて、コンセントを200Vのものへ取替えます。スリムダクトは全部取替えます。サッシに合わせたブラック色です。室外機を接続し、電動真空ポンプを使用して、配管内部を真空乾燥します。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。他の部屋ではこんな事もありました。既存機は高さがコンパクトでしたが、新しい機種は穴の位置に対してコンセントの位置が微妙で、少々加工が必要でしたが、何事もなかった様に設置しました。ここのコーキングがしっかりされていないと、壁内に雨水が入る原因になりますね。これも取替え時にしっかり施工しましたよ。全部のお部屋、これでした。スリムダクトでカバーしていても、パテ埋めしておかないと、風の通り道になる上、小動物の侵入経路になってしまいます。このお部屋は酷かったですね。クロス破ってそのままですか...ここは室内機を少し下げて、機器の後ろに隠れる様にしました。アベ冷熱技研では、耐候性の悪いジャバラ(フリーダクト)はできるだけ使いません。泥ハネが激しいところは、ブロックを敷いてかさ上げします。ベランダのドレンは垂れ流しでしたが、排水口まで塩ビ管で延長。すべての機器を永く、気持ちよく使っていただける様に考えて施工しています。今回は知り合いだからとかではなく、すべての案件に対して同じ気持ちで施工させていただいています。「絶大の信頼」に対して、「最高のクオリティ」でお応えさせていただきました。隣でずっと作業を見ていた先輩。「いやぁ、ホント丁寧にやるなぁ。追加料金いるんやったら言うてよぉ。