自分は結構前から利用しているのですが、マニュアルを見ながらの独学だったので、正式に受講したくて参加してきました。松山の管轄では、現在このシステムを利用して申し込みされている物件は、全体の2割程度だそうです。(-_-;)このシステムを利用してない業者さんは、かなりの時間を無駄に使われていると思って間違いないでしょう。今まで手書きで記入していた内容を、画面上に入力していくだけで、換算容量が自動計算され、竣工時には「施工証明書」までキチッと印刷できます。入力間違いなどがあれば、ちゃんとエラー表示がでて、間違っている箇所を指摘してくれます。「ホントいい加減にしてくれぇぇぇ!」って言いたくなるほど、暑い日が続いています(^_^;)中国では季節外れの雪が降ったそうで。愛媛に冬は来るんでしょうか???時間を見つけては、点検契約しているリース会社様のエアコン点検を行っています。点検して不良箇所があれば修理を行い、また現場で活躍できるようにします。ガス補充や基板交換から、溶接機を使用してバルブの交換なども行います。今日は溶接のやりすぎで、目の奥がガンガンしてます。溶接光は直視しては駄目ですよぉ~。ガス溶接は電気溶接に比べて、後からどぉ~んと来ますから(*_*;)あ~、頭痛いぃ。目指している皆様、受付期間は1日~12日迄と短期間ですから、忘れずに申し込みをしましょう(^_^)v受験される皆様のご健闘をお祈りすると共に、この業界の技能レベルが一層アップすることを心より望んでいます。毎日、汗が滝のように流れていきます(^_^;)本日は、天吊形パッケージエアコンの取替を行いました。既存の室内機です↓コチラは、コンプレッサーが故障した室外機↓このエアコンは業務用パッケージエアコンですが、ここは店舗や事務所じゃありません(?_?)実は、マンションの一室なんです。「何で天吊り?」って思いますよね。室内機の写真を見ていただくと解ると思いますが、カーテンボックスがあるため壁掛形のルームエアコンが付けれないんです。このマンション全室に天吊形を付けた業者さんて、ある意味大変な仕事だったと思います。取替作業はいつもの様に、フロン回収作業から始めます。マンションのオーナー様から、既存のメーカーの対応があまり良くなかった様で、「後のサービス体制の良いメーカーを」とのご要望を頂きました。今回お薦めしたのは、ダイキン製ニュースカイエアー天吊形1.5馬力タイプです。ダイキンは、24時間365日電話受付をしているので、当社でもご商売をされている方には強くお薦めしています。室外機も既存機器に比べると、大幅にコンパクトになりベランダの圧迫感がなくなりました↓オーナー様から、今後もこちらのマンションのメンテナンスのご依頼をいただきました。後半になろうとしているのに、暑いですね~。溶けそうです(^_^;)今日は祝日でしたが、電気工事にお伺いしてきました。既存の分電盤と、増設されたブレーカー。漏電遮断機もなく容量も足りないため、幹線ケーブルを太くして許容電流値を上げます。主幹ブレーカーに、漏電遮断機能を搭載した分電盤に交換します。写真は撮ってませんが、電力量計の位置が検針しにくい場所にあったため、玄関脇に移動しました。おっと、四国電力に竣工報告しないと。家族全員で出席してきました。ある「ゆとりすとパークおおとよ」。大きな風力発電機が2基、アスレチックやキャンプ場、ハーブ園などがあります。台風の影響で、雨が降ったり晴れたりの繰り返しでしたが、バーベキュー決行しました。自然の中でやるバーベキューは最高ですね。雨でびしょ濡れになりましたが。「スポットエアコンが冷えないので点検してほしい」とご依頼いただき、夕方現場へ行ってきました。ダイキン製のスポットエアコンです。配管方法、機器の吊り方をパッと見ただけでも、いい加減な工事と解りました。ガス圧を測ってみると、、、ぜんぜんガスがありません(-_-;)室外機の接続部分から漏れた形跡はないので、室内機の接続部分を開いてみると・・・オイル漏れ発見!目視でも「ココから漏れたハズ」と確信できるほど、オイルがにじんでいます。ナットを外して、フレア加工部分を見ると・・・フレア面はバリバリ、片方はフレアツールが悪いのか、ナットの締めすぎか、変形していました。ガス漏れして当然ですね。フレア部分を再加工し、フロンガスを充填、試運転で修理完了しました。この様な、粗悪な施工業者さんがいらっしゃるようです。大気中に漏れたフロンガスは、オゾン層の破壊を促進し、地球上の生物たちを蝕んでいくのです。床置形PAC取替工事とある教会の談話室に設置されていた、エアコンの取替工事をご依頼いただきました。故障で機種が古く、部品が無いため修理不能で取替えとなります。建物は4階建てで、今回は3階に設置されているエアコンの取替えです。運転できないため、現地でフロンガスの回収を行います。室外機は77kgあるため、フロンガス回収後にバラして降ろしました。エレベーターが無いので、人力では無理です。床置タイプをご提案、ご採用いただきました。配管穴は既存流用し、スリムダクトで収めました。室外機は40kg程度になり、コンパクトに収まりました。ブレーカーBOXも、新しい物に取り替えて工事完了です。神父さまには、「コンパクトに収まりましたな。冷えて、これから快適になります。」と、大変ご満足いただきました。��月になったというのに、まだまだ予定が一杯です。やりたい事一杯あるのに(遊びじゃないですよ)、ぜんぜんできません(^_^;)��logに書きたいこと一杯あるのに、叶いません。9月定例役員会」に出席してきました。家族全員で出席させていただきます。その模様は、またこのBlogで紹介しますね。全国大会については、平日でもあり費用も掛かるので、出席するかどうかずっと悩んでいたんですが、今年の開催地が「神戸」という事もあったのと、今年は松山の出席率が多いと聞いて決めました。阪神大震災から立ち直った、「防災士発祥の地、神戸」をこの目で見てきたいと思います。防災センターにて、「自主防災組織リーダー研修会」に、町内会の防災士として参加してきました。はい、わたくし防災士だったんですよね(^_^;)町内のためにやらないといけない事、い~っぱいあるんですよねぇ。いろんな構想は練ってるんですが、仕事無ければいくらでもやりたいんですよ、ホント。��.避難所の具体的な設営方法について��.新潟県中越沖地震から学ぶ��.情報交換でした。いつ起きるかは判りませんが、「南海地震」は30年以内に確実に起きます。お家の防災対策は進んでいますか?いざその時、公共の機関は当てになりません。自分を守るのは、自分以外にありません。地域の自主防災組織が開催する「防災訓練」には必ず参加して、その時のために最新の知識を習得しておきましょう。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[東京都江東区]換気扇の吸込みが悪いのは排気口の詰まりが多い。[愛媛県松山市]久しぶりに分校ラーメン。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。