CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2011年8月4日木曜日エアコン設置できない部屋へエアコン新設?お昼から、賃貸マンションへエアコン新設工事にお伺いしてきました。何事も無く設置されているように見えますが、この部屋は地上5階、ベランダも無く、もちろんエアコン専用コンセントも無く、エアコンが設置できる状態ではありませんでした。お客様からご相談のお電話を頂いた時には、「賃貸なので、絶対無理」と思いながら下見にお伺いしたのですが、「大家さんの許可は取ります」と強くお願いされたので、「この押入れの天井裏が貫通できれば、何とかなると思いますけど、開口してみないと何が出てくるか解りません。」とお伝えしていたのですが、「大家さんの許可が出た」とご連絡いただいたので、調査工事にお伺いしました。エアコン取付け予定位置の左には、大きな梁が見えます。押入れの天井裏はどうでしょう?カッターで開口して、天井裏を調査します。梁がありましたが、何とかなりそうな高さです。この天井裏を貫通~隣の部屋を横引き~ベランダまで配管工事を行います。隣の部屋にはエアコンが設置されているため、既存の配管穴は使用できません。新たにコア抜き工事を行います。鉄筋やパイプ類が通っていないか、入念に調査します。ベランダ側からコア抜きを行います。ここまでが先週の作業内容です。お客様にお見積りをお渡しして、エアコンを選定していただきました。エアコンが入荷したので、本日午後から取付工事にお伺いしてきました。背面板を取付けて、配管穴を開けます。隣の部屋との壁は石膏ボードなので、サクッと開きました。隣の部屋へ移って、配管を通します。室内機を設置して、配管を接続していきます。押入れの天井裏はこんな感じです。開口部には木枠を作って、いつでも点検できるように細工しました。隣の部屋へ移ってダクト内へ配管を収めていきます。ドレン管は断熱ソフトドレンを使って、結露を防ぎます。カバーを掛けて、室内側完了。いつもの様に、因幡電工製MDダクトで化粧仕上げです。エアコン専用コンセントが無いため、今回は近くのコンセントから分岐しました。これもホントはお奨めできません。他のコンセントと同じブレーカーを使用しているため、ブレーカーが落ちる可能性が高くなります。室内の工事を一人でゴゾゴゾやっている間に、室外側は社長が済ましていました。外部は化粧テープ巻き仕上げです。真ん中の室外機が、今回新設したものです。作業が完了すると、試運転を行い、異常が無い事を確認してお引き渡しです。74be16979710d4c4e7c6647856088456いつも、本当に綺麗な施工をされておりますね。私も、昔死に物狂いで毎日エアコンを10年以上つけていましたが、こんなに綺麗にはできません。_)>増田さんのアンテナ工事には敵いませんよ(^_^;)自分も増田さんのBlogで勉強させていただいてます。追伸:増田さん、コメント入れていただく時には、ぜひURLも入れてください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[東京都江東区]換気扇の吸込みが悪いのは排気口の詰まりが多い。[愛媛県松山市]久しぶりに分校ラーメン。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。