過去のブログケーブルの点検をしました。所内トランスに電気を送るケーブルです。この作業は、6年に1回行います。作業は次の手順で行います。導体からケーブルを切り離します。真線とシース線(ケーブルを保護するアース)の絶縁抵抗を測ります。端子の養生後、ガード返し線の接続をします。ケーブルに直流10kVを3分、16kVを7分間印加し、漏れ電流を測定します。開始から、終了まで時間はおよそ3時間ほどかかりました。この作業で特に気をつけることは、次の点です。・印加持には周囲に連絡し、印加ケーブルが導体、もしくはアースと距離が取れているか確認をします。6年に1回の作業です。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。