過去のブログ移動変電設備の設置(その2)です。移動用OCB(油遮断器)を設置するなど、ダイナミックな作業でした。今回は、細かな作業が中心です。作業は次の手順で行います。建設用仮部材にて、LA架台を作ります。LA設置部分はC型チャンネルを加工し作成します。ケーブルヘッド支持架台を組み立てます。それぞれの架台を単管パイプにて繋げ転倒防止をします。アース線を接続します。LA、LA動作用カウンターを取付けます。移動用ケーブル(OCB~Tr)を布設します。Tr側ケーブルヘッドは横に寝かせておきます。空気配管・制御ケーブルを接続しOCB・Ty・CTの試験を行います。CT試験用のリード線は、400A程の電流を流すため太い線を使います。移動用設備周辺の制御ケーブル・空気配管もエフレックス管等で防護します。送電鉄塔上部より移動用OCBまでのケーブルを布設します。LA~送電ケーブル~OCB~Tr側ケーブルまでの架線の接続をします。LA・ケーブル・OCBに線名札をつけます。今回の作業で、特に気をつけることは次の2点です。移動用ケーブルを布設するときは、端子の向きを合うように注意します。移動用のOCB(油遮断器)は使用する変電所によって制御回路が変更されています。そのため、シーテンスの確認が大切です。これで、移動変設備設置の作業は終了しました。今回の作業は、同型対策のために行われたものです。通常の点検時とは違う手入れや清掃を行います。今年も新しいメンバーが増えましたo(^-^o)(o^-^)oYI君とTI君です。送電線の保護装置点検作業を行いました。