選択した技術を保存、呼出する機能です。選択した技術を横並びで比較することができます。掲載又は引用している技術の問合せ先(営業)に対して一括でメールを配信することが可能です。過去に検索した条件を保存、呼出する機能です。本サイトの滞在時間を記録することが可能です。NETISプラス登録データのみ「NETISプラス」、「NETIS」両方に登録されている技術さらに工種から絞り込むクリックすると工種が選択できます。(最大3つまで選択可)クリックすると工種が追加できます。(最大3つまで選択可)クリックすると工種が追加できます。ついては技術開発者からの申請に基づく情報であり、当該技術に関する証明、認証、評価その他何ら技術の裏づけを行うものではありません。ついては、関係法令に基づき取り扱われるものとなります。※プラス情報を掲載するためには、NETISプラス新技術情報データベースに登録申請していただく必要があります。資料をダウンロードこの技術に寄せられたご質問・ご意見を掲載しております。概要1何について何をする技術なのか?・本システムは、公共工事の現場に設置された各種計測機器から、計測データをモバイル通信網を利用して自動収集し、収集した結果を確認することができる計測システム。)2従来はどのような技術で対応していたのか?・現場監督員が、公共工事の現場に設置された計測機器まで定期的に赴き、人手で計測データの回収を行っていた。・本システムを利用して、公共工事の現場で収集した計測データを現場から離れた場所で確認する事ができる。その数値を利用して、分析や資料作成に応用することができる。・計測したデータが予め設定した異常値を示したとき、本システムは警報装置や予め登録した管理者へのメール送信を行うことで、異常状態に対していち早く対応することができる。・各計測計の数値について、例として以下の対応を行う。現場の雨量が土石流の発生の可能性がある数値を示したとき、本システムは警報装置や予め登録した管理者へのメール送信を行い、対応を促す。クレーン作業を行うにあたって、現場の風速・風向が異常値を示したとき、本システムは警報装置や予め登録した管理者へのメール送信を行い、作業の可否を促す。触れる数値を示したとき、本システムは警報装置や予め登録した管理者へのメール送信を行い、対応を促す。・本システムで収集した計測データはデータセンターのサーバに保存することから、本システムは収集した計測データの安全を確保することができる。新規性及び期待される効果1どこに新規性があるのか?(従来技術と比較して何を改善したのか?)・従来は、現場監督員が工事現場等の計測機器のある場所まで出向いて、人手により計測データを収集していたが、システムで計測データを自動で収集記録するように変えた。2期待される効果は?(新技術活用のメリットは?)・システムで計測データを自動で収集記録するように変えたことにより、管理者は、測定データをWebブラウザを利用し適時確認することができるようになったため、現場状況の確認スピードの向上が図れる。・システムで計測データを自動で収集記録するように変えたことにより、人員の作業工数を減らせるようになったため、経済性の向上が図られる。本システムにて予め設定した異常値を測定データが示した場合、本システムは、異常通知機能により管理者や現場に対し異常値を検知したことを即時知らせることができる。Webブラウザを使用できる環境があれば、どこの場所でも収集した計測結果を適時確認することができる。よって管理者は、公共工事の現場から離れた工事事務所での計測データ確認も可能となる。本システムは、計測データをファイル出力することができることから、管理者はデータの分析やその他資料作成に応用することができる。本システムは、収集した計測データをデータセンターのサーバーに保存する。データセンターは、地震や火災等の災害対応、データ漏えい対策やウィルス対策等によるセキュリティ対応、また停電対策や故障対策等による運用対応を行いデータを保全しているため、高い安全性が確保される。そのため、計測データの紛失に対する対応が不要になる。設置機器の環境が以下の範囲内であること。NTTドコモの全国のモバイル通信網(3G)サービスエリア内。(モバイル通信網(3G)サービスエリア内であっても室内、トンネル等電波状況がよくない場所があり、その場合は通信はできない。通信は出来なくても、現地作業員へのパトランプによる異常状態周知機能は有効であるため、異常通知が必要な各種公共工事には利用可能。(データ収集は行われない。))・電源を確保できる場所。・NTTドコモの全国のモバイル通信網(3G)サービスエリア内であり、電波状況が安定している公共工事の工事現場。・安定した電源が確保できる公共工事現場。・NTTドコモの全国のモバイル通信網(3G)サービスエリア外や電波状況が安定していない公共工事現場。(ただし、電波が届かなくても計測機器からの異常値に対するパトランプによる警報機能は利用可能。)・機材に電源供給ができない公共工事現場。NTTドコモの全国のモバイル通信網(3G)サービスエリア内であり、電波状況も良好であることを事前に確認すること。(計測データが異常であった場合に警報するパトランプ警報機能のみを使用する場合は、データ通信を利用しないため電波状況を確認する必要はない。)・工事現場での雨量計の設置は、まわりに雨をさえぎるような障害物や雨を跳ね返すような物体や風あたりの影響が最小限のところを選んで設置すること。・工事現場での風速・風向計の設置は、取り付け方位と取り付け台の水平を確認すること。出来る限り障害物のない場所に設置すること。・工事現場での振動・騒音計の設置は、敷地の境界線に設置すること。)が設置された場所からケーブルが届く範囲であるかを事前に確認すること。・設置予定場所は電源が確保できるかを確認すること。・機器の取り付けは、単管を用意して、それに機器を固定し、脱落等しないかを確認すること。・計測機器からのケーブルも含め機器の設置は、人や車ならびに交通機関等の妨げにならないように配慮すること。・AC100V電源またはDC12V電源を用意すること。・機器の設置が不安定になっていた場合には、確実に固定すること。初期費用はかかるが、計測員の計測データ収集作業の工数が無くなるため、大きく向上する。工程等の改善を行うシステムではないため、工程には変化はない。設置・組立において、危険作業は発生しない。計測データはモバイル通信網を使用し、データセンターのサーバに保存される。従来では現場監督員が現場に行き人手により計測データを収集したが、本技術を活用する事により、システムが計測データを適時自動収集する。このことにより、現場作業員の作業の軽減やタイムリーな計測値確認が行える。<新技術>・ネオロガー『記録ch』本体を設置し、計測機器を接続する単価。<従来技術>・現場監督員による計測機器の計測データを確認する単価。算出条件<共通>・使用期間を180日として費用を算出。1台ずつ使用した時の費用を算出。<新技術>・ネオロガー『記録ch』は基本的にレンタルとして取り扱う。(レンタル期間180日)<従来技術>・計測するにあたって、計測員の労務を90日(180日のうち、計測に費やす工数を1/2と設定)として算出。レンタル期間が20日以上で経済性が向上する。1計測機器を作業現場に設置(単管等に固定)する。2ネオロガー『計測ch』を作業現場に設置(ボックスに収納した機器類を単管等に固定)する。3計測機器をネオロガー『計測ch』に接続する。4接続後、電源を投入し、運用を開始する。実運用に耐えられる計測データの正確性基準として、計測機器で計測した計測値と本システムの計測データとの誤差が、5%以内であることを確認する。用いて、風向計を固定し、方位を計測する。適当な水量を雨量計に注ぎ、転倒時に発生する音の回数で雨量を計り、その雨量と本システムで計測する雨量を比較する。計測結果と、本システムで得た計測結果を比較する。ネオロガー記録Chの計測精度検証」を参照のこと。全ての検証において、誤差が5%以内であった。ネオロガー記録Chの計測精度検証」を参照のこと。計測機器で計測した計測データと実際の値との誤差が、5%以内であることを確認できたので、合格とした。トリオン区分システムアブストラクト本システムは、計測機器の計測データを、モバイル通信網を使ってリアルタイムに収集記録するシステムで、従来は、計測データを人手で回収することで対応していた。本技術の活用により、計測データ回収作業が軽減でき、迅速な状況把握と経済性の向上が図れる。※このデータは下記ホームページを引用しています。概要1何について何をする技術なのか?・本システムは、公共工事の現場に設置された各種計測機器から、計測データをモバイル通信網を利用して自動収集し、収集した結果を確認することができる計測システム。)2従来はどのような技術で対応していたのか?・現場監督員が、公共工事の現場に設置された計測機器まで定期的に赴き、人手で計測データの回収を行っていた。・本システムを利用して、公共工事の現場で収集した計測データを現場から離れた場所で確認する事ができる。その数値を利用して、分析や資料作成に応用することができる。・計測したデータが予め設定した異常値を示したとき、本システムは警報装置や予め登録した管理者へのメール送信を行うことで、異常状態に対していち早く対応することができる。・各計測計の数値について、例として以下の対応を行う。現場の雨量が土石流の発生の可能性がある数値を示したとき、本システムは警報装置や予め登録した管理者へのメール送信を行い、対応を促す。クレーン作業を行うにあたって、現場の風速・風向が異常値を示したとき、本システムは警報装置や予め登録した管理者へのメール送信を行い、作業の可否を促す。触れる数値を示したとき、本システムは警報装置や予め登録した管理者へのメール送信を行い、対応を促す。・本システムで収集した計測データはデータセンターのサーバに保存することから、本システムは収集した計測データの安全を確保することができる。新規性及び期待される効果1どこに新規性があるのか?(従来技術と比較して何を改善したのか?)・従来は、現場監督員が工事現場等の計測機器のある場所まで出向いて、人手により計測データを収集していたが、システムで計測データを自動で収集記録するように変えた。2期待される効果は?(新技術活用のメリットは?)・システムで計測データを自動で収集記録するように変えたことにより、管理者は、測定データをWebブラウザを利用し適時確認することができるようになったため、現場状況の確認スピードの向上が図れる。・システムで計測データを自動で収集記録するように変えたことにより、人員の作業工数を減らせるようになったため、経済性の向上が図られる。本システムにて予め設定した異常値を測定データが示した場合、本システムは、異常通知機能により管理者や現場に対し異常値を検知したことを即時知らせることができる。Webブラウザを使用できる環境があれば、どこの場所でも収集した計測結果を適時確認することができる。よって管理者は、公共工事の現場から離れた工事事務所での計測データ確認も可能となる。本システムは、計測データをファイル出力することができることから、管理者はデータの分析やその他資料作成に応用することができる。本システムは、収集した計測データをデータセンターのサーバーに保存する。データセンターは、地震や火災等の災害対応、データ漏えい対策やウィルス対策等によるセキュリティ対応、また停電対策や故障対策等による運用対応を行いデータを保全しているため、高い安全性が確保される。そのため、計測データの紛失に対する対応が不要になる。設置機器の環境が以下の範囲内であること。NTTドコモの全国のモバイル通信網(3G)サービスエリア内。(モバイル通信網(3G)サービスエリア内であっても室内、トンネル等電波状況がよくない場所があり、その場合は通信はできない。通信は出来なくても、現地作業員へのパトランプによる異常状態周知機能は有効であるため、異常通知が必要な各種公共工事には利用可能。(データ収集は行われない。))・電源を確保できる場所。・NTTドコモの全国のモバイル通信網(3G)サービスエリア内であり、電波状況が安定している公共工事の工事現場。・安定した電源が確保できる公共工事現場。・NTTドコモの全国のモバイル通信網(3G)サービスエリア外や電波状況が安定していない公共工事現場。(ただし、電波が届かなくても計測機器からの異常値に対するパトランプによる警報機能は利用可能。)・機材に電源供給ができない公共工事現場。NTTドコモの全国のモバイル通信網(3G)サービスエリア内であり、電波状況も良好であることを事前に確認すること。(計測データが異常であった場合に警報するパトランプ警報機能のみを使用する場合は、データ通信を利用しないため電波状況を確認する必要はない。)・工事現場での雨量計の設置は、まわりに雨をさえぎるような障害物や雨を跳ね返すような物体や風あたりの影響が最小限のところを選んで設置すること。・工事現場での風速・風向計の設置は、取り付け方位と取り付け台の水平を確認すること。出来る限り障害物のない場所に設置すること。・工事現場での振動・騒音計の設置は、敷地の境界線に設置すること。)が設置された場所からケーブルが届く範囲であるかを事前に確認すること。・設置予定場所は電源が確保できるかを確認すること。・機器の取り付けは、単管を用意して、それに機器を固定し、脱落等しないかを確認すること。・計測機器からのケーブルも含め機器の設置は、人や車ならびに交通機関等の妨げにならないように配慮すること。・AC100V電源またはDC12V電源を用意すること。・機器の設置が不安定になっていた場合には、確実に固定すること。初期費用はかかるが、計測員の計測データ収集作業の工数が無くなるため、大きく向上する。工程等の改善を行うシステムではないため、工程には変化はない。設置・組立において、危険作業は発生しない。計測データはモバイル通信網を使用し、データセンターのサーバに保存される。従来では現場監督員が現場に行き人手により計測データを収集したが、本技術を活用する事により、システムが計測データを適時自動収集する。このことにより、現場作業員の作業の軽減やタイムリーな計測値確認が行える。<新技術>・ネオロガー『記録ch』本体を設置し、計測機器を接続する単価。<従来技術>・現場監督員による計測機器の計測データを確認する単価。算出条件<共通>・使用期間を180日として費用を算出。1台ずつ使用した時の費用を算出。<新技術>・ネオロガー『記録ch』は基本的にレンタルとして取り扱う。(レンタル期間180日)<従来技術>・計測するにあたって、計測員の労務を90日(180日のうち、計測に費やす工数を1/2と設定)として算出。レンタル期間が20日以上で経済性が向上する。1計測機器を作業現場に設置(単管等に固定)する。2ネオロガー『計測ch』を作業現場に設置(ボックスに収納した機器類を単管等に固定)する。3計測機器をネオロガー『計測ch』に接続する。4接続後、電源を投入し、運用を開始する。実運用に耐えられる計測データの正確性基準として、計測機器で計測した計測値と本システムの計測データとの誤差が、5%以内であることを確認する。用いて、風向計を固定し、方位を計測する。適当な水量を雨量計に注ぎ、転倒時に発生する音の回数で雨量を計り、その雨量と本システムで計測する雨量を比較する。計測結果と、本システムで得た計測結果を比較する。ネオロガー記録Chの計測精度検証」を参照のこと。全ての検証において、誤差が5%以内であった。ネオロガー記録Chの計測精度検証」を参照のこと。計測機器で計測した計測データと実際の値との誤差が、5%以内であることを確認できたので、合格とした。このデータは下記ホームページを引用しています。トリオン区分システムアブストラクト本システムは、計測機器の計測データを、モバイル通信網を使ってリアルタイムに収集記録するシステムで、従来は、計測データを人手で回収することで対応していた。本技術の活用により、計測データ回収作業が軽減でき、迅速な状況把握と経済性の向上が図れる。※このデータは下記ホームページを引用しています。おいては規格コードとして扱っています。※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。