ご注文前にご相談ください。この商品はファンコイルユニットを制御するための機種です。液晶スイッチ部分(K99-TK3-CN2)とパワーユニット(K99-TK3-PBN)のセット(K99-TK3-SBN※セット型番)でご使用頂くFCUコントローラです。※集中監視を行なう場合は液晶スイッチ部分は無くても可能です。基本的に2体型でパワーユニットは主にFCU本体などに設置し液晶スイッチ部分は室内の壁に設置してお使いいただきます。このK99-TK3-SBNは2管式(シングルコイル)、4管式(ダブルコイル)対応可能で集中監視通信機能が標準装備されております。設定温度は0.5度刻みで最小15°Cから最大30°Cの範囲内で温度設定が出来ます。室温センサーは液晶スイッチ部分に内蔵されており、パワーユニットには冷暖切り替えを自動で行う配管温度センサーがパワーユニットには冷暖切り替えを自動で行う配管温度センサーが付属品として用意されております。0.5°C単位で設定温度が変更できます。ファンコイルユニットを停止します。ファンコイルユニットを運転します。設定により以下の3種類の機能が選択できます。ボタンボタンをON/OFFすることにより、外部出力のON/OFFを行います。次の2種類のどちらかが選択できます。※ファンの出力はトライアック出力となり、漏れ電流が発生します。替えパワーユニット付属の配管温度センサーにて配管表面温度を感知し冷房・暖房・送風を自動で切替えます。次の4種類のいずれかが選択できます。無電圧a接点を出力します。・異常時に無電圧a接点を出力します。次の3種類の外部入力機能がございます。無電圧a接点にて冷房と暖房を切替えます。無電圧a接点/パルス入力が選択でき、外部より発停が可能です。無電圧a接点入力により故障モードになります。・通信機能はRS485規格の弊社通信プロトコルを使用しています。通信線には+-の極性があります。・パワーユニットのFCU接点容量は5Aとなります。接点容量以上の連動がご必要の場合は弊社にて連動用リレーユニットをご用意しております。