..........................................私たち「みやぎアクション」は、女川原発の再稼働を許さない!という思いで、集まり行動するゆるやかなネットワークです。私たちは2011年3月11日の震災後に起こった福島原発の爆発で、自然界には存在しない放射性物質を浴びました。子どもたちは直接の被曝のみならず、汚染されてしまった環境によって、これから長い年月にわたり放射線を被曝し続けることになってしまったのです。福島原発の爆発から2年以上たちます。年間1ミリシーベルトを超える環境で暮らさざるをえない人々が沢山います。被害状況はほとんど報道されませんでした。女川原発でも、大規模事故につながりかねない危機的事態が発生していたことがわかってきました。女川原発2号機、非常用ディーゼル発電機で潤滑油が漏れた。女川規制事務所から7/22に指導文書受ける。女川原発で、火災情報の誤発信。女川原発2号機で、非常用ディーゼル発電機で潤滑油が漏れた。東北電力は1日、6月に女川原発2号機の非常用ディーゼル発電機で潤滑油が漏れたトラブルの原因を発表した。油量調整用ねじの栓を密閉するゴム製パッキンが劣化で変形、へこんだ部分から油が漏れた。パッキンは1995年7月の2号機運転開始から交換していなかった。パッキンを交換して漏出がないことを確認し、発電機は運転可能な状態に復旧した。東北電は今後、パッキンを定期的に点検することを検討する。女川原発でのケーブルの不適切敷設で保安規定違反2の判定受ける。29日、女川原発の品質保証計画の実施が不十分として保安規定違反と認定した。東通原発は保安規定で定める前の敷設のため違反に当たらないが、保安活動の業務手順に改善が必要と判断した。東北電力によると、不備があったのは両原発の中央制御室の床下など。分離板を貫通するなどしたケーブルが41本、破損したり本来の場所に設置されなかったりした分離板が177枚あった。大半のケースは稼働後の改造工事が原因とみられる。東北電は「再発防止に取り組み、業務品質の向上を図る」とのコメントを出した。女川規制事務所から7/22に指導文書受ける。当たる警報が鳴ったと発表た。原子力規制庁は同日、再発防止と作業管理改善を指導した。東北電によると、格納容器のフィルター付きベント装置の設置工事のため、地震計は昨年11月から停止していた。8日午前11時ころ、地震計を復旧させた際「復帰ボタン」を押さずに電源を入れたため、異常を知らせる警報が作動した。作業手順書に復帰ボタンの記載はなかった。地震計は2号機に12台あるうちの1台。加速度400ガル以上の揺れを計測すると警報が鳴る。運転中は2台以上が警報を発すると制御棒が作動し、原子炉を緊急停止させる。現在は炉内の燃料は全て取り出しており、安全上の問題や環境への影響はないという。東北電原子力部の担当者は「指導を重く受け止め、再発防止に努める」と述べた。女川原発で、火災情報の誤発信。国と関係自治体に対し、火災発生情報を誤って発信したと発表した。と30キロ圏5市町の担当職員が持つ携帯電話に「火災が発生しました」との自動音声が一斉に発信された。月1回行う時刻調整時に、操作端末のタッチ画面が正常に表示されず、端末を交換しようとして画面に誤って触れ、装置が作動したとみられる。東北電は関係先に事情を説明し謝罪。緊急対策室と1,2号機中央制御室にある同装置を全て停止して原因を調べている。東北電は「関係者の皆様にご心配とご迷惑を掛け、おわび申し上げる」と話した。非常用ディーゼル発電機1台に不具合、手動で止める。東北電力は5日、停止中の女川原発3号機で、定期試験中に不具合が生じた非常用ディーゼル発動機1台の運転を手動で停止したと発表した。試験は5日午前10時20分ごろ開始。出力調整を行った際、操作に対する出力の応答が通常より遅れたため、午後1時25分ごろ手動で停止した。東北電が原因を調べている。非常用発電機は3号機に3台あり、別の1台も点検中で使用できない状態。東北電は、災害や事故で外部電源を失った場合、残る1台と1、2号機の発電機のほか、1~3号機をカバーする大容量電源装置で対応できると説明している。定期検査中の東北電力女川原発3号機で5日午前に非常用発電機の定期試験を始めたところ、出力に異常が見つかり東北電力では発電機を停止させ調査しています。東北電力によりますと5日午前10時20分頃に女川原発3号機の原子炉建屋で、非常用ディーゼル発電機の定期試験を始め出力を上げたり下げたりしたところ、本来よりも反応が遅いことが確認されたため約3時間後に発電機を停止させました。3号機は定期検査中で原子炉内に核燃料は入っておらず必要な電源も確保されているということです。東北電力で原因を調査しています。非常用ディーゼル発電機B号機の不調についてhttp://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/1192429_1065.html*注:記事文中の各事象に対する東北電力のコメントや対応を、アンダーラインで示しました。