(やや難しい)高圧進相コンデンサの劣化診断について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。\)素子)の高圧進相コンデンサがる。その内部素子の劣化度合い点検のため,運転電流を高圧クランプメータで定期的に測定していた。\)に対する比は,図1の通りであった。\)に最も近い数値の組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。直列リアクトルはないものとして計算せよ。\)端子開放で測定)で測定した。図2のとおりの内部結線における素子破壊(素子極間短絡)が発生しているとすれば,静電容量測定結果の記述として,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。\)印は,破壊素子を表す。\)相間の測定値は,最も小さい。\)相間の測定値は,最も小さい。\)相間は,測定不能である。電力の送電に関する内容と,理論のコンデンサに関する内容を合わせたような応用問題と言えると思います。どちらの分野の中身もきちんと理解していればそれほど難解な計算はありません。\)は以下の通りとなります。