『洗濯排水つまり除去作業』の依頼を受けて行ってた現場なんですが洗濯排水のつまりは恐らく排水トラップの詰まりと考え「自分達で出来るからやってみて下さい。」ってお伝えしました。言うのもこのお客様はリピーター様なんでそれよりも「排水管の清掃を10数年1度もやってない」って言うから山川設備は排水管の洗管作業をしますって案内しました。26日に訪問したのが遅かったんでの後日作業です。【最終桝が埋もれてました。トイレの排水桝がある筈なんですが見付からず恐らくクーラーの室外機のしたやろなって思いながら雑排水桝のチェックをするとこの状況でした。惜しい!いつ詰まっててもおかしくない状態でした。【ガレージ前に車を用意】ガレージの高さが低かったので前に車を止めての準備です。前回来た時は脚立を積んでなかったからギリギリ入れたんですが今回は無理でした(苦笑)【奥に最終桝があります。奥に最終桝があるんで高圧ホースを伸ばします。青いのが高圧ホースです。【雑排水桝のエルボを外します。雑排水桝のエルボを外しました。【油脂の塊】そのタイミングで排水管を1部切って雑排水桝に溜まった油脂を掬って除去して行きます。【準備完了】ここまで準備していよいよ作業に取り掛かります。最終桝から雑排水桝までのメイン管を洗管作業して行きます。【まずはキッチンまで】メイン管を洗管してから雑排水桝より各排水管を洗浄して行きます。洗浄する度に油脂を取りながらの作業です。今回1番酷かったんはこの浴室排水管でした。息子さんがサッカーをやってたからか砂が大量に出てきました。浴室排水管が逆勾配になってるんで掻き出すのになかなか時間が掛かりました。【エルボも洗浄】コテコテやったエルボもこの通り綺麗に洗浄しました。綺麗になったエルボを取り付け通水テストをして行きます。最後にもう1度最終桝から雑排水桝までの洗管作業をして作業は終了です。作業動画はこちらからどうぞまとめいかがでしたか?遂に山川設備がユーチューバーになりました。いやぁ~実にめんどくさい(苦笑)作業しながら動画を撮るなんてホンマめんどくさい...これからも余裕がある時は動画も撮って行きます。(んな事してんと作業しろ!とか言わない!)現場からは以上です。物である以上、経年劣化でトイレは必ず壊れます。トイレつまり修理をしていると統計学と言うか分かってくる事があります。山川設備では色んな道具を駆使して迅速・確実・丁寧をモットーに詰まり除去をします。山川設備Twitterツイートブログをメールで購読メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。