【厨房シンク水道レバーが下まで完全に下がらず水が垂れ流し状態になっている】って依頼が舞い込んできました。このチェーン店の厨房洗い場シンクはほとんどの店舗でツーハンドルの混合水栓が取り付けられてるんですがこの依頼内容から察するとシングルレバーになってるみたいです。ツーハンドル混合水栓ならハンドル上部の交換であったり本体交換でも偏心管を残して交換するんで簡単なんですがシングルレバーの混合水栓の場合、カートリッジ交換で済めば良いんですが本体交換になった場合まあまあややこしい事態になります。この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着すると予想通りシングルレバーの混合水栓だったんですが全く水が止まらずジャジャ漏れ状態になってました。こんな場合はカートリッジ交換をすれば良いんですが見た事ない混合水栓で品番も確認出来ません。この様な場合はシングルレバー混合水栓を分解してみてどんなカートリッジなんかを確認して行きます。【混合水栓の分解してみる】とりあえずカートリッジを確認しようと混合水栓の分解をして行きます。駄菓子菓子、カートリッジは固着して全く外れそうにありません。同じカートリッジを持っていれば壊しながら解体しても良いんですがこの時点では水道メンテナンス会社経由の案件なんでそれも出来ません。混合水栓交換のリスク【偏心管のバルブも水漏れ】って言うのもこの混合水栓は壁付きなんですがシンクの裏側の給水管も給湯管も鉄管なんです。偏心管の止水バルブも水漏れしてますから本体交換をすれば良いんですが最悪の場合、給水管と給湯管を一部切替せなあきません。予算の上限を聞いたんですが給水管と給湯管も切替せなアカン場合は超えてしまうので水道メンテナンス会社に判断を委ねました。その結果、最悪の場合は給水管と給湯管を一部切替る許可が降りたんで混合水栓を解体撤去して行きます。偏心管も解体撤去して給水管と給湯管を確認すると見事にサビで半分閉塞してました。サビの粒子は細かいから鉄管を切替せないずれすぐに水漏れを再発させてしまいます。これはツーハンドルに交換しても同じ事になりますから本来ならば給水管と給湯管を一部切替せなあきません。TKGG30E】とは言え、営業時間内で洗い場シンクを外しての作業は現実的でないんで給水管と給湯管はそのままにして混合水栓の取り付けをしました。TOTOのTKGG30Eを取り付けたんですがこれが最後の1個なんで次回からは違う品番の混合水栓になります。前の混合水栓が上吐水だったんで蛇腹スパウトを移設しました。シンクが深いからわざわざ移設しなくても良いとは思いましたが蛇腹スパウトは高いから念の為の交換です。まとめそんな訳でいかがでしたか?今回の混合水栓の水漏れの原因は経年劣化と言うよりはサビの粒子がパッキンに挟まって起こったんやと思います。数ある飲食店のチェーンでもこのチェーン店だけは頑なにシンクの裏側は鉄管なんです。ツーハンドルの混合水栓が水漏れ止まらずシングルレバー混合水栓に交換してたんやと思うんですが何度水栓を交換してもしばらくしたら同じ事になります。【厨房シンクに設置してる蛇口を締め直しても微量の水が流れ出る状態】って依頼が舞い込んできました。蛇口の水漏れって認識で間違いないんでしょうが蛇口を締め直してってのが気になります。メーカー不明】って依頼が舞い込んできました。『キッチン水栓のレバーが破損してるって事は混合水栓のレバーかなぁ~?カートリッジの交換で済むか水栓そのものの交換せなアカンのかやなぁ~』ってな事を想像しながら現場に向かいます。このパターンの案件は水栓の扱いが雑、もしくは荒いから起こります。混合水栓の水漏れ】って依頼が舞い込んできました。朝一からの入電で『何事かいなっ?』ってビックリしたんですが2階の入居者様から『キッチンの混合水栓から水が止まらなくなった』と連絡があったそうです。何度も別の部屋でキッチンの混合水栓修理しててカートリッジの交換や本体そのもの交換をしてるんで壁付の混合水栓って事は分かっています。【台付き浴室シャワー水栓の交換】依頼が舞い込んできました。先月に2室の交換をした後に車の整理をしてたら芯々が同じサイズの水栓が残ってたんでパイセンに『例の芯々の水栓が残ってるから他の部屋でも水漏れがあったら言うて!ちなみに残ってるんはTOTOの水栓やわ!』ってお願いしてたんです。【蛇口の中、パッキンの劣化により水漏れを起こしている。】って依頼が舞い込んできました。1つ注文があって【※該当水栓三角ハンドル式の場合レバーハンドル(金属製)へ交換お願いします】との事です。水道メンテナンス会社経由の案件だったんですが電話の段階だと『水栓交換が必要ならレバー式に交換して下さい!』って言うから『ミニセラ水栓に交換って事?』って聞くと『そうです』って返事が分かってない感じだったんで依頼書を優先して作業しました。【厨房流し台右側蛇口から水漏れしている】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【蛇口部分を外しパッキン等を確認するも漏れ続ける状態】との事です。言うと【蛇口をプライヤーで締めても水漏れする状態】らしいです。『パッキンパッキン』って言って確認しても交換しなければ何も状況は変わりません。締めれそうなトコを締めたとて関係ないトコだったりすると何も起こりません。記事を読む1階洗濯室の蛇口が閉まらなくなり水が流れっ放しになっている?大阪市大正区平尾より【1階洗濯室の蛇口が閉まらなくなり水が流れっ放しになっている】って依頼が舞い込んできました。連絡を聞いた時点で老人ホーム的な事を聞いてたんで『恐らく壁付で間違いないやろうから全体止水になると思うんやけど許可は出るかな?出ないんやったら許可が出る時間帯に行った方が良いです!』って案内したら『それも仕方ない』って事だったんで現場に急行しました。洗濯機用水栓って壁付しか見た事ないんですが老人ホームの様な施設では分岐バルブでも無い限り全体止水での作業となります。これはパッキン交換する時でもです。【厨房内水栓パッキンがゆるいのかお湯側水が止まらない】って依頼が舞い込んできました。えぇ~っと、この様な感じの依頼内容の場合、大抵は自分達でパッキンの交換を試していたりします。パッキンの交換しても水が止まらなくて業者を呼んだパターンが多いんです。】って依頼が舞い込んできました。このチェーン店で混合水栓を見た事が無いから、恐らく『カートリッジがどやこやって線はないなぁ~』って感じです。事は単水栓の修理って感じなんですがシンク蛇口の根の近くって話なんで『ほぼほぼスパウト根元なんちゃうかなぁ~』って妄想しながら現場に急行します。お湯の蛇口を閉めても閉まりきらずお湯が出続けている】って依頼が舞い込んできました。給湯器って言っても皆さんが思い描く給湯器ではなくて、どちらかと言うと電気温水器的な感じの給茶機って感じの物でした。『給湯器に分岐金具を取り付けてから蛇口でも付けてはるんかなぁ~?』って思ってたんですが脆くも予想は崩れました。