シンク【早目対応希望】お湯側の蛇口がひねって止まらない為修理お願いします】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【洗い場シンクの水栓。レバーを左右に操作して止めたり出したりするが、止める方に操作しても水が止まらない状態。現在、元栓を閉めている。この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着すると既に自分達で何とかしようとお湯側のハンドルレバーは外されていました。蛇腹の吐水口からはまあまあの水漏れが起こっていました。洗い場シンクの下を確認するとそれぞれに止水バルブがあったんですがフレキ管からも水漏れしてるのかシンクの裏はボタボタ漏れていました。【スピンドルとコマパッキンの確認】とりあえずスピンドルとコマパッキンを分解してみて新しいスピンドルとコマパッキンに交換してみて水が止まるのか確認してみます。【本体のネジもアウト判定】スピンドルのネジは完全にアウト判定だったんですが新しいスピンドルに交換しても水漏れは止まらなかったんで本体そのものもアウト判定です。【本体を解体撤去】まずは本体の解体撤去をして行きます。営業時間なら通常は偏心管は交換せずに本体のみを交換する場合もあるんですがシンクの裏も水漏れしてますからまあまあ大掛かりな作業となります。偏心管に直接フレキ管を接続してる施工をしてたんでフレキ管を解体撤去して偏心管を解体撤去して行きます。後の事を考えてない内装工事の業者さんがよくやる施工です。今回の作業では営業時間と言う事もあって誰も見てませんから左右の取り出し金具を違う物で施工しました。どちらかと言えば後々の事まで考えるなら右側の取り出し金具をお勧めします。今回は厨房内でフレキ管の加工もしました。フレキ管の加工にはセットハンマー、ツバ出し器、パイプカッターを使います。新しいツーハンドルの混合水栓を取り付けて蛇腹スパウトは移植しました。シングルレバーの混合水栓に交換しても良かったんですが上吐水だったんで高さの問題からこの混合水栓にしました。混合水栓を取り付けたらフレキ管を接続して行きます。取り出し金具がLになってるのでこの取り出し金具はホンマお勧めします。止水バルブにフレキ管を接続したら開栓して水漏れ確認をします。シンクの裏側からボタボタ漏れてたのは止まったんですが水の隣のフレキ管からの水漏れを発見しました。【フレキ管が微妙に水漏れ】センターのシャワー水栓に繋がる水のフレキ管からジワッと水漏れしてるのを発見出来ました。【フレキ管の交換】せっかくフレキ管を施工する道具を持ち込んでいたんでフレキパッキンを交換するのもフレキ管を交換するのもちょっと手間が増えるだけなんで交換しときました。まとめそんな訳でいかがでしたか?厨房内の混合水栓も単水栓も壁付であろうが立水栓であろうが取り出し金具を取り付けシンク下まで管を伸ばすと後のメンテナンスが楽になります。今回は取り付け位置の裏側にスペースがあったんで取り出し金具にフレキ管って施工をしましたがそれさえも邪道と考えます。パッキンは必ず経年劣化で水漏れを起こしますから直管で施工すれば良いかと言うとシンクの脱着作業が出来なくなるからそれも不正解です。【介護付有料老人ホームの水道修理】って依頼が舞い込んできました。【洗面台の水栓レバーが固くて回しづらい、高齢者の力では対応は、困難だと思います。【浴室に設置トイレ内手洗い器の水栓が固い。配管内から異臭がします。【浴室のシャワーサーモダイヤルが固くて回り辛い状態です。破損してる】って依頼が舞い込んできました。洗い場シンク下の水道管って言ったらフレキ管の水漏れを予想するんですが実際の現場では予想もしなかった事態が起こっていました。急に寒くなると起こる給湯管の破裂、今回の原因は経年劣化と素人さんがちょっと触っただけなんですが厨房内は大騒ぎでした。水道管より水漏れ】って依頼が舞い込んできました。連絡があったんは午前中で訪問希望時間が14:00~16:00って感じでした。『水道管の水漏れって言ってる割には慌ててないなぁ~(苦笑)』なんて思いながらそのタイミングで止水しても大丈夫なんかを確認してOKが出たんで依頼を受ける事にしました。排水管からと思われるがどこからか分からない】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【詰まりで伺ったが詰まりはなく給水からの水漏れだったので対応不可】って先発の業者さんは言ったそうです。ドリンクバーの下の水漏れは排水の詰まりによる逆流が考えられるから通管専門業者に先発させたみたいです。山川設備は配管の水漏れでも排水の詰まりでもどちらの場合でも対応出来るんですが今回は先発には選ばれなかった様です。手洗い器の蛇口が閉めても水が止まりません奈良市古市町より【男子トイレの手洗い器の蛇口が閉めても水が止まりません】って依頼が舞い込んできました。とある飲食店様での話なんですがプライベートでは行った事が無いんで元請けの水道メンテナンス会社の担当者様に聞くと『まあまあ美味いお店でよく行ってますよ』との事です。水栓から水漏れ】って依頼が舞い込んできました。連絡があったのは昨日の夜やったんですが時間的に対応するんが厳しく『ほな、明日は?』って聞かれたんで『午前中は予約で埋まってる、アイドルタイムなら空いてます』って回答すると『んじゃそれでお願いします』ってなり今日のアイドルタイム(14~16)訪問となりました。奈良市大宮町より【シンクの水道の蛇口を捻る部分から水が漏れている】って依頼が舞い込んできました。この依頼内容だと『三角パッキンの交換か?』って思いがちですが何故か今日のワテは冴えてて『スパウトの根元からの水漏れちゃうか?』って現場に急行しました。思っていたんですが時間の関係上この現場を後回しにしました。修理お願い致します】って依頼が舞い込んできました。実は昨日の昼間に連絡があったんですが予定が混んでたから断ったんです。その際に『ホンマに散水栓の本体根元やったら全体止水が必要やけど大丈夫か?』って言ったら『それはマズい』なんて言ってたらしいです。一面から水漏れ】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【台下からジワーっと水が漏れてきて、床が濡れてしまう。泡があるような汚れた水だと思う。連絡を受けた時点でお客様は排水つまりによる逆流しての水漏れを疑ってはりました。実際、ドリンクバーの下からの水漏れ修理の依頼は排水つまりによる排水管からの逆流が多いです。必要となるので時間希望』との依頼が舞い込んできました。時間の指定が平日の15~17時で慌ててないなら閉店後にやれば良いのに...なんて思いながら現場に向かいました。営業中に全体止水って何も無ければどうって事はありませんが普通の水道屋さんは嫌がって避けます。【至急】男子トイレ詰まり流れません。