つの重要な指標は、バルブが目標の位置まで移動するために必要となる圧力です。開く」のように、バルブをプログラムすることができます。スマート・エレクトロニクスでは、スマートな圧力調整装置を制御して、制御素子を目標の位置まで移動するために必要な圧力を増減します。信号を監視すると、設定した範囲内で制御バルブが適切に作動しているかを判定できます。範囲でバルブに入力信号を印加しながら、最終制御素子にかかった圧力を監視、記録するのが主なテスト項目です。mA/バルブ位置は比例します。圧力を上げる必要があれば、バルブの動きが悪いことが疑われます。測定を記録し、グラフ表示すると、原因が明らかになります。信号を記録しておくと、バルブ性能を文書に記録することができます。このテスト記録と結果は、バルブの「シグネチャー」と呼ばれます。バルブには通常、簡単な手動計器が備えられており、作動時の設定に応じておおよその開度がわかります。動的に変化する条件下では、計器によりバルブの作動状況を知ることはできず、確度は保証されません。以下に、印加された電流信号とバルブ動作の関係を参考までに示します。