店舗(パン屋)シンクの配管が詰まって水が流れない】って依頼が舞い込んできました。東花園の駅から花園ラグビー場に向かうとすぐにある店舗で、よくある1Fが店舗の3階建て住宅での排水つまり修理依頼です。言えば昨日も花園ラグビー場に居てたから『近くに居てたんやなぁ~』って思いました。お店のオーナー様に『誰の紹介ですか?』って尋ねると『ネットの口コミが良かった』って言われたんですが全く心当たりがありません(苦笑)まっ、長い前置きはこれくらいにして、この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着してすぐにお店のオーナー様に状況を伺いました。洗い場シンクの蛇口から水を出しっ放しにすると対面の製氷機下の排水蛇腹ホースを突っ込んでいる排水管から水が逆流してくるとの事です。試しに洗い場シンクを出しっ放しにすると確かに水が逆流してきます。排水経路の確認をする中で『どうやら埋設で排水管は接続されてるっぽい』って思いました。お店のオーナー様もワイヤーを通した事があり『10mは入った』とは言ってましたが『んな訳は無い』って思いグリストラップを案内してもらいました。グリストラップ自体は詰まってなかったんでこの時点で排水管の詰まりが確定します。【ドレンクリーナーで通管作業】とりあえず依頼内容の排水管の詰まりをドレンクリーナーで通管作業しようと考えました。排水経路がハッキリせん時はドレンクリーナーで通管作業しながらの確認が間違いないです。排水管に水が溜まってるのを確認してワイヤーを入れて行きます。今回の排水管は50だったので10mmのワイヤーをチョイスしました。10mは無いと思いましたが念の為に20mを入れてみます。抜けた時点でグリストラップを確認しに行くと油脂の塊がゴロゴロ出て来てました。店舗内の埋設排水管の接続がいまいちハッキリしなかったんで深追いはしません。側溝側からも通管作業をして行きます。埋設排水管の接続がよく分らん時にはメイン管にもアプローチしてます。側溝側からの通管作業で油脂の塊が酷いトコがあるのは確認出来たんで高圧洗浄の話も耳に入れときました。グリストラップにワイヤーが到達したんで排水経路もある程度分かりました。念の為に洗い場シンク下の排水管からもドレンクリーナーで通管作業しました。手応え的には油脂の塊で排水管はまあまあ閉塞してたんやと思います。まとめ再発が早かったりするなら高圧洗浄機を使って洗管作業をした方が良いかも知れません。グリストラップ側から洗管作業しても各枝管の洗管作業は出来ないから店舗内からの洗管作業も併用する方法になるかと思います。考えると店舗のレイアウトは難しいですよね。店舗内に排水マスがあれば良いだけの話なんですが臭いを気にして作らなかったんでしょうねぇ~そんな訳で現場からは以上です。【洗濯機の排水部分が詰まってる】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【昨日、洗濯機を新しくしたが、排水部分が上手く行かなかった】との事です。言うと【運んでくれた人によると排水が詰まってるからだと言われた】らしいです。逆に言うと排水トラップの清掃はちゃんと出来てたら排水管のつまりになってくるんで高圧洗浄機を使って洗管作業が必要になります。洗面台の排水、水が流れない...詰まってる?東大阪市日下町より【洗面台の排水、水が流れない...詰まってる?】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【しばらく使用してなかったが、使えるならまた使用したい】との事です。『しばらく使用してないんならそんなに必要ないんだから無理に直さなくても良いんじゃね?』って思いながら現場に向かいました。【厨房から外へ流れる排水管が詰まっていて水が流れない】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【マスをあけてみたが詰まってる感じ...排水溝?】との事です。台所の水を流すとマスが溢れてくる】って依頼が舞い込んできました。この最近、一気に冷え込んで排水管の中で付着した油脂の塊が固まり排水管を詰まらすと言った案件が連続して起こっています。一般家庭なら排水つまりが解消するまで水を流すのを控えれば良いんですが店舗の場合は営業が出来なくなってしまうので詰まらせてからでは遅いんです。排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。第891号)では飲食店の排水詰まり除去作業も承っております。一般的な戸建住宅は勿論、難易度の高い店舗の排水詰まりを多種多様な道具を使って詰まりを解消させて行きます。浴室、キッチン等全体的に詰まっている東大阪市鴻池町より【浴室、キッチン等全体的に詰まっている】って言う排水詰まりの修理依頼が舞い込んできました。メンテナンス会社様➡山川設備の流れで依頼が入ってきてます。実はこの入居者様、2018/04/07にも同じ様な内容で連絡してきています。手洗い器の配管に穴が開いていて水が溢れてきている】って依頼が舞い込んできました。連絡を受けて現場に急行する間に『恐らく金属製の排水パイプに穴が開いて水漏れってパターンやろなぁ~』って予想をしてました。手洗い器の金属製の排水トラップは年数が経つと経年劣化で破損すんのはしょっちゅう聞く話なんであんまり深く考えませんでした。グリストラップも詰まり気味】って依頼が舞い込んできました。詰り除去御願い致します】との事です。何度か排水詰まりで行ってる店舗様なんで排水経路はバッチリ頭に入っています。店舗内の排水管の詰まりに関しては別の理由があるんですが前回の作業から改善されてるんかも含めて調査してみたいと思います。【トイレ...詰まってはいないがゴボゴボと音がする】って依頼が舞い込んできました。言うと【キッチンや洗濯機の排水の詰まりも大丈夫か気になっているので一度見てほしい】との事です。言うと【戸建で会社兼住居】らしいです。依頼内容だけ聞いてると排水桝詰まりの様な気がしますしお客様も高圧洗浄の話をしてたそうです。小便器の流れが悪い】って依頼が舞い込んできました。本来ならば先月に工場内の雑排水の洗管作業を相談されてたんですがバキューム清掃しながらじゃないと厳しい現場だったんで一旦断ってたんです。調査の段階で汚水管の方は対応出来そうって話になって『ほな、汚水管の方は山川設備にお任せします。』ってなったらしいです。