一面から水漏れ】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【台下からジワーっと水が漏れてきて、床が濡れてしまう。泡があるような汚れた水だと思う。連絡を受けた時点でお客様は排水つまりによる逆流しての水漏れを疑ってはりました。実際、ドリンクバーの下からの水漏れ修理の依頼は排水つまりによる排水管からの逆流が多いです。この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着してすぐに時間帯責任者の方にドリンクバーに案内してもらいました。だいたい依頼内容と同じ事を言ってはったんでとりあえず扉を開けてみました。開けて2秒でポタポタと水漏れしてるのを発見して『排水つまりの逆流じゃない水漏れを見付けた!』ってテンションが上がります。【両扉を開けて調査】この状態でアイスビンの奥からポタポタと水漏れしてるんを確認出来ました。【グラスフィラー下フレキ管の水漏れ】アイスビンの奥の狭いスペースを覗きに行くとグラスフィラー下のフレキ管からポタポタと水漏れしてるんが確認出来ました。念の為に排水つまりの確認もしとこうと思いました。ちなみにこの止水バルブを閉めたらグラスフィラー下のフレキ管からポタポタと水漏れしてるんは止めれます。【排水蛇腹ホースを抜く】アイスビンの排水蛇腹ホースを抜いて確認したいと思います。排水管の中を確認して排水つまりの可能性を消します。【アイスビンの結露】アイスビンの結露が排水蛇腹ホースを伝って防臭キャップに水が残ってましたがこれが今回の原因ならオープン時から問題になってた筈なんで一旦スルーします。先ほどの止水バルブを閉めてフレキパッキンの交換をして行きたいと思います。浄水器からのフレキ管だったんですがフレキナットを外してパッキンの交換しました。【フレキ管を解体撤去】フレキ管あるあるなんですがフレキパッキンの交換をして水漏れが止まらなかったり酷くなった場合はフレキ管を交換したら良いんです。フレキナットをよく見れば何度も触った跡があります。ペットシート】フレキ管を解体撤去してドリンクバーの下から出てきた状況です。拭き取るんも面倒なんでペットシートを敷いて作業をしています。大急ぎで車に戻ってフレキ管を叩き作りました。何で大急ぎかと言うと『グラスフィラーは暫く使えません』って店舗側に伝えてるのに貼り紙をしないからお客様が次から次へと水を注ぎに来るんです。『新日本プロレスの新人レスラー並みのブリッジしながらの作業をしてるんが見えへんか?いちいち話しかけるなよ!水が出ないんを水が出ないんですか?って聞くなよ!』って感じだったんで早くこの場を去りたいって思ったんです。あっ!勿論思ってるだけで口には出してませんよ(笑)フレキ管を取り付け【フレキ管が無い状態】ってな訳でもう一度ドリンクバーの下に潜りました。これ、完全にドリンクバーの下でブリッジしての作業中です。【フレキ管を取り付け後】こんな感じで新しいフレキ管を取り付けました。声を掛けてきた人が諦めてどっかに行ったタイミングで止水バルブを開栓して水漏れが他に無いかの確認をしてました。まとめそんな訳でいかがでしたか?営業時間中に水道修理をするんは良いんですがお客様の相手をしてたら時間の無駄なんで相手しません。それが無理なら営業時間中に業者を呼んだらあきません。閉店後の作業をお願いしたら良いんです。お店の協力無しでは営業時間中の水道修理は出来ないんで山川設備じゃなくても協力してあげて下さい。水道管より水漏れ】って依頼が舞い込んできました。連絡があったんは午前中で訪問希望時間が14:00~16:00って感じでした。『水道管の水漏れって言ってる割には慌ててないなぁ~(苦笑)』なんて思いながらそのタイミングで止水しても大丈夫なんかを確認してOKが出たんで依頼を受ける事にしました。洗い場シンク下奥/水道管が突然破裂しお湯が漏れているので至急修理をお願いします】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【劣化の為と思われる。今は元栓を止め洗い場はお湯が出なくなっている】との事です。飲食店の給湯配管が銅管で露出配管なら、当然サビも発生して破損する確率が上がります。破損してる】って依頼が舞い込んできました。洗い場シンク下の水道管って言ったらフレキ管の水漏れを予想するんですが実際の現場では予想もしなかった事態が起こっていました。急に寒くなると起こる給湯管の破裂、今回の原因は経年劣化と素人さんがちょっと触っただけなんですが厨房内は大騒ぎでした。【洗い場シンク下の排水管より水漏れしている】って依頼が舞い込んできました。先程の現場も排水つまりやったんで台車に載せてる道具類をそのまま持って行きました。『グラスフィラーから水が出ない』って修理依頼が舞い込んできました。そもそもグラスフィラーって何?って思いました。現場で撮った写真を使って解説したいと思います。水漏れ】って依頼が舞い込んできました。前回に排水管の詰まりをドレンクリーナーで通管作業して排水蛇腹ホースを交換してる現場なんですが『えぇっ?再発?』って思いながら現場に急行します。前回の作業はこちらからどうぞ!(山川設備の本館サイトに飛びます。アイランド『クレープコーナー』シンク使用の際、排水の水が溢れて床が水浸しで営業に支障が出てしまっております。*床排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。依頼内容を確認して『ドレンクリーナーの1択かなぁ~』って思いました。必要となるので時間希望』との依頼が舞い込んできました。時間の指定が平日の15~17時で慌ててないなら閉店後にやれば良いのに...なんて思いながら現場に向かいました。営業中に全体止水って何も無ければどうって事はありませんが普通の水道屋さんは嫌がって避けます。修理お願い致します】って依頼が舞い込んできました。実は昨日の昼間に連絡があったんですが予定が混んでたから断ったんです。その際に『ホンマに散水栓の本体根元やったら全体止水が必要やけど大丈夫か?』って言ったら『それはマズい』なんて言ってたらしいです。排水管からと思われるがどこからか分からない】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【詰まりで伺ったが詰まりはなく給水からの水漏れだったので対応不可】って先発の業者さんは言ったそうです。ドリンクバーの下の水漏れは排水の詰まりによる逆流が考えられるから通管専門業者に先発させたみたいです。山川設備は配管の水漏れでも排水の詰まりでもどちらの場合でも対応出来るんですが今回は先発には選ばれなかった様です。