おおい、など子供と車で回ってきたので(しかも複数の関電PR館を見学)http://www.kepco.co.jp/pr/してきたところで、しかも、この夏には、ローヌ河河口ののトリカスタン原発も漏れ漏れ被爆しまくりというニュースをちらほら読んでたりしてたので、人ごとじゃない。(実はこの夏まで‘もんじゅ’の意味をしらなかった。もんじゅってあの、天橋立の文殊堂さんから頂戴したありがたい名前なのですね。)正直、アタシが思うのは、こんなニュースを読んだりするたびに分別ゴミをしている自分に脱力する。ペットボトルを分別する事に『来世はフリースになってね』と、心の中でつぶやくのだが、全体レベルで考えるとまったくどうでもいい活動にしか思えない無力感がつきまとう。フリースになった後はどうなるんだ?ってことだけど。読んだのだが、正直あたしみたいなド素人には分かり易かった。書かれているのがだいぶ前なのでたいしたことはないんだけど。内部を知る家人的には「うわべだけのシロート本」らしいが・・・るさい、おだまり。それにしても、これだけうざくなるほどCO2CO2環境だと言うのも良いんだけど、もう戻れない現実を見て原発核融合のお勉強をしなければと身を引き締まらせるニュース。118万キロワット)で1次冷却水配管(外径約88センチ)の内側に想定を上回る深さ15ミリ以上のひびが入っていることが15日、わかった。原子炉容器直近にある大口径配管で、この個所で深さ15ミリ以上のひびが見つかったのは国内で初めて。外側まで貫通して穴が開けば大事故につながりかねず、本格修理を検討している。4月下旬の予定だった運転再開時期は延期されており、来年以降に持ち越される可能性が強い。ひびの場所は、原子炉容器からノズル状にのびる「管台」と配管とをつないだ溶接部。この部分の材質はひびができやすいため、原則10年に1度は検査するよう通知しており、91年運転開始の3号機は、01年度に1度検査し、今回は2度目だった。通知通りに検査したにもかかわらず、深いひびができていたことから、保安院も問題視。他の同型原発についても検査間隔の短縮などの対策強化が求められそうだ。関電は定期検査で2月に3号機を停止。4月上旬にひびを見つけた。かかっていた力の影響で金属が腐食する「応力腐食割れ」とみられる。当初、3ミリ以下程度の浅いひびと予測。ひびが広がることを防ぐため、周辺を研磨してひびを削り落とす方針だった。実際に削りはじめると、ひびはもっと深かった。8月14日の時点で15.5ミリ削ってもひびがあり、さらに研削中だ。関電は、削り落とした部分を補うように新しい材質を張りつける「肉盛溶接」を検討している。Rhoneとして販売されるそうです。返信をキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。