含むすべての産業分野に適用可能な6世代の製品に通じる。(UPS)とは異なり、瞬時停電された1秒以内にすべての電源の問題を完全に解決することができる。起きる設備機器のトラブルでお困り方に是非!既存のUPSや他の瞬低保護商品でお困りの方は是非、弊社まで問い合わせして下さい。電気二重層キャパシタはウルトラ・キャパシタ(Ultracapacitor)やスーパー・キャパシタ(Supercapacitor)とも呼ばれ、充放電による劣化が少ないので製品寿命が長い。日本の電力会社に於ける停電は、諸外国と比べるとかなり少なく、地域による差はありますが0.06~2秒程の瞬時電圧低下(瞬低又は瞬停)は年に数回~数十回程度発生しています。殆んど送電線への落雷が主な原因で、継続時間は落雷により電圧低下した送電ラインを切り離すまでの時間であり、或る施設で電源トラブルの5年間調査では、統計によると電圧低下の8割が「0.2秒以内の瞬低」で、「電圧低下率が20%以上の瞬低」は年間平均約5回以上発生しているとの結果がでております。これは、全ての送電ラインを地中に埋設しない限り発生し、日本でも温暖化による異常気象により益々増加するものと思われます。0.2秒の間、わずか20%の電圧低下と思いがちですが、高度にIT化が進んでいる工場の生産設備に計り知れない影響を与えるのです。無駄な時間と労力を費やす事となり、企業に大変大きな損害を与えることになります。この時に設備機器が起こすトラブルの損害金額は、多大なものとなっているはずです。これが『瞬低(瞬時電圧低下)』です。瞬時電圧低下を起こす原因はほとんどが自然現象です,B工場のような直接落雷を受けていない近隣の送電線にも影響し、瞬間的な電圧低下が起こります。瞬低保護装置(VSP)の特徴VSPはこのSAG(瞬時電圧低下)を対象にした、短時間の電源補償をおこう装置です。Capacitor)は充放電繰り返し使用寿命が半永久的に長い。EDLS型コンデンサーは発熱、爆発の危険性がない。前面パネルで99回のSAG履歴が確認できる。Downの防止と同時にUserへお知らせが可能、その後交換時にもスムーズに行える。下記のバーをクリックしてください。取り付け寸法&VSP外観図を表示します。