発電機のお役立ち情報お問合せmenuホームNEWSアミューズメント施設にて負荷試験と蓄電池交換を行いました...2019.02.15アミューズメント施設にて負荷試験と蓄電池交換を行いました中部地区最大級のアミューズメント施設にて始動しない非常用発電機の修繕と模擬負荷試験を実施しました。非常用発電機の修理エンジンが始動しない原因は、蓄電池の容量不足です。(株)ロジエイティブ制御盤・充電器にテスターをあて、電圧に異常がないことを確認。電池の容量を測りましたら、経年劣化による容量が不足しています。(株)ロジエイティブここで注意しなければいけないポイントとして非常用発電機はメーカーによって【補助接点台】があるものと、ないものが存在します。図面で端子の中にアース付近で補助接点台の表記がある場合には必ずこれを外さないと、制御盤や充電器の故障に繋がります。(株)ロジエイティブ(株)ロジエイティブ触媒栓と合わせ、新旧品を交換します。(株)ロジエイティブ接触部分は金属ブラシでブラッシングを慎重に行います。(株)ロジエイティブ交換完了です。交換直後は電圧が高いのでしばらく放置します。(株)ロジエイティブ始動が確認できました。始動不能の症状改善はこれで完了です。異常がないか確認します。模擬負荷試験の開始(株)ロジエイティブ無負荷状態で異常はありませんでした。模擬負荷試験器の準備に入ります。(株)ロジエイティブ今回は消防法の30%負荷試験です。44kwの発電機のため、負荷試験は16.4kwまで行います。負荷を載せると発電機に負担が掛かるため模擬負荷試験では、無負荷状態から徐々に10%刻みで負荷を投入していきます。現場作業をしている人間全員が、同じ作業手順とダブルチェックを行うため負荷投入スイッチに番号を割り振ります。(株)ロジエイティブ(株)ロジエイティブ各投入負荷ごとに軸受けやオイルパン、排気、冷却関係など温度に異常がないかを確認していきます。(株)ロジエイティブ発電機からメーター通りの電気が流れているか、電圧と電流を計測します。(株)ロジエイティブしつこいですが、必ず各計測にはダブルチェックをします。(株)ロジエイティブ発電能力、各メーターに異常ありません。(株)ロジエイティブ模擬負荷試験実施のメリット負荷試験を実施するメリットは1発電能力を客観的に把握することの他に2機器状態を良好に保つ役割があります。(株)ロジエイティブ非常用発電機は停電時や災害時しか動くことがありませんがやはり機械は負荷運転を定期的にすることで、同じ個所にとどまっているオイルや冷却水が循環し、エンジンの熱と共に沈殿物が流されてクリーンになります。排煙の煙道も、無負荷状態を繰り返したままでは、未燃焼カーボンが溜まり、長期間その状態を繰り返すとバックファイヤーなど煙道内で引火する原因になります。(株)ロジエイティブ今回の負荷試験では排煙色が綺麗になるまで負荷を与え未燃焼カーボンを取り除きました。(株)ロジエイティブ最後にお客様へ試験完了報告と始動確認の最終チェックを頂き自動運転へ戻して完了です。