�@20〜50kW発電出力20〜50kWに対応するクロスフロー水車発電機の設計例です。落差は20〜30m程度に対応しており、クロスフロー水車は2分割式ガイドベーンを持つことで、現地の大きな流量変動にも常に高効率を保つことが出来ます。発電機は落差が30mに近ければ水車と直結ですが、落差20m程度では増速機を介して水車が発電機を駆動します。この事例の増速機はベベルギア方式を使っているので、水車軸と発電機軸はL型に配置されています。