<電気設備に関する技術基準を定める省令第74条>電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、(ア)感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。<電気設備技術基準の解釈第192条>電気さくは、次の各号に適合するものを除き施設しないこと。田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で(イ)危険である旨の表示をすること。電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧(ウ)30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。電流動作型のものであること。定格感度電流が(エ)15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。電気さく用電源装置のうち、衝撃電流を繰り返して発生するものは、その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設しないこと。[H28:問10]自家用電気工作物を設置する際の保安規程に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。