)ノ前回の記事で床暖房に異常が・・・ということを書きましたが、とりあえずは解決したのでどういうことか記事にしたいと思います。今週の月曜日の朝のことでした。朝目が覚めると、布団の中にいてもなんだかひやっとした印象を受けました。あれ?今日はやけに寒いなぁ・・・外気温が低いのかな?なんて思っていたのです。布団の中でスマホの天気予報を確認すると、札幌近郊は雪、私の住む地域も気温は-2°C程度と、決して暖かくはないですが、この時期としては特別寒くもありません。布団からでて裸足で床に足をつけてハッと気がつきました。次の日もエラーがCH2501の表示が!床暖房エコヌクールが故障この冬朝起きてフローリングに足をつけても、一度も冷たいと思ったことはありませんでしたが、この日は明らかに足が冷たいです。あ〜、これ床暖切れてるなぁ・・・もちろん、まだ北海道は寒いですし、私的には暖房なしというのは少々厳しく、床暖も今まで通り稼働中です。したら妻が切ったのかな?とりあえず床暖のリモコンを確認したのですがいつも通りタイマーで稼働する設定になっています。太陽光リモコンで消費電力を見てみると、明らかに前の日よりも朝方の消費電力が少なく、床暖が動いていないとしか思えない状況でした。我が家は本州とは違う熱源が設置されていて、三菱製のエコヌクールという製品です。エコヌクール本体のリモコンを確認してみるとこんな表示が・・・エラーCH2501という表示で、下には循環液を補充してくださいとの文字が。一条先輩方のブログをみていても、床暖の補充液を足したという記事を見たことがあるのですが、実は北海道仕様の場合それができません。いうのも、我が家のエコヌクールは密閉型で、循環液が勝手に蒸発してしまわないものなのです。密閉型の名の通り循環液を入れるところがなく密閉されているので、蒸発しない代わりに自分で補充することもできません。勝手になくならないはずの循環液が不足していると言うことは・・・、最悪どこかで漏れているということも考えられますが、特に水濡れなどは発生していません。この日の朝は暖房なしで過ごし、午前中に営業さんに電話してみたのです。すると、このエラーはたまに出ることがあるらしく、一度ブレーカーを落とすと解決することが多いとのこと。外を見てみると4月の中旬なのに雪が積もっています。外が寒いからかな・・・?フローリングに足を載せると冷たい!いや、これまた床暖切れてるでしょ((((;゚Д゚)))))))すぐにエコヌクール本体のリモコンを見てみると、再び同じエラー表示がされていました。う〜ん・・・とりあえず、再度ブレーカーを落として再起動してみたところ動き出しましたが、説明書をよく読むと、このエラーが出た場合、循環液の量が極端に不足していない限りは20時間再度運転できるようなのです。一度再起動してまたエラーが出たと言うことは、たまたまエラーが出てしまったわけではなく、本当に循環液が不足しているようです。朝一番で営業さんに連絡し事情を説明。その日の夕方にこれから行きますと設備屋さんから連絡があり、すぐに見てもらえることに。三菱じゃなくて設備屋さんが修理するんですか?と疑問だったので確認したところ、どうやら循環液の中に空気が混入している可能性が高いらしく、空気を抜いて循環液を補充してまた様子を見ることになりそうです。補充液をいれれば解決しそうな問題ですが、自分じゃ補充液を入れることはできないので、わざわざ設備屋さんがきて入れてくれるというわけですね。床暖房本体からにょきにょき出ているこのあたりのパイプの一つに・・・こんな機械を繋げて液を補充していました。作業時間は40分くらいでしょうか。その際に色々話しを聞いてみたのですが、最初の試運転時に空気が入っていないか確認しているようなですが、完全に除去するのは難しいようです。どんなボイラーでも完全に100%空気を除去するというのは中々難しく、それでも他のボイラーなら多少空気が入っていても、高い圧力で液を循環させることができて特に問題ないとのことですが、このエコヌクールだけはかなりシビアな機械で、空気が少しでも入っているとエラーが出るようなのです。設備やさんがいうには「うちもエコヌクールには結構苦労してて・・・」ということでした。今のところエコヌクールを導入している家庭では、殆どの家庭でこのエラーがでて循環液の補充をしなきゃいけないようで、エコヌクール大変です!なんて言ってました・・・しかも、この症状一度で終わるとは限らないらしく、空気のたまり具合によっては断続的に不定期でこのエラーが出ることがあったり、毎日連続で起こることもあったりして、補充しても症状が改善されない場合は最悪液を全て入れ替えたりする必要もあるそうです。真冬にこの症状が出なくて良かったです(ノД`)というわけで、北海道の一条工務店の場合はもれなくエコヌクールが付いてきますので、そのうちかなり高い確率で床暖房が止まるという症状が発生しそうです。このエラーの場合はブレーカー落として再起動すれば動きますが、まずは営業さんに連絡した方が良さそうです。家の引き渡しの時に床暖の補充液を皆さんもらうと思うのですが、北海道の場合は自分で入れることはできませんので、必要ないかと思っていましたが、今回の作業で使ったので出しやすい場所にあった方が良いですね。引き渡し前の作業がきちんと行われていなかったから出たエラーなので、うちの補充液を使うの?という気もしましたが、北海道の密閉型はそもそも液が減らず補充する必要がない上に自分ではできないので、こういうときのために渡されているのでしょうね。今回床暖房が停止して改めて思いました。)もちろん、エアコンは少し暖まり方が違うと思いますが、パネルヒーターなど輻射熱タイプの他の暖房でも暖かいとは思います。それでも、フローリングが冷たくないというのは、それだけで体感温度が全然違うような気がします。外気温も0°C前後とそんなに低くなかったですし、室温も2°Cほどしか違わないのですが、床暖房が切れていると布団の中でもわかる位さむく感じました。)もし次家を建てる機会があっても、その時は床暖採用したいと思うほど私にとっては快適な暖房でした。いえば明日は北海道では場所によって吹雪くところがありそうです。4月も中旬なのにまだ雪が降るのか〜という感じですね。4月に入り雪が溶けて地面が見えるようになってあることに気がつきました。先月から全国的に寒波に覆われていて、準備していない地域、普段暖かい地域では水道管の凍結などが発生しているようです。先日2ヶ月点検を終えました。冬はほぼ毎日使っていますし、夏も西日を防ぐため、西側の窓のハニカムは毎日開閉していて、室温調整&光熱費節約に一役買ってくれているハニカムシェード。ここ数日暖かくなってきたかと思えば、今朝は雪がうっすら積もっています。以前記事にした曲がった書斎のドアですが、先月交換してもらいました。隙間が空いていて気になっていたのです。こんな状態だったのです。10:39こんにちは、とりです(・∀・)なんと!エコヌクールにそんな弱点があったとは...今時期ですら寒いですから、真冬に止まってしまうのは勘弁してほしいですね(T_T)たまたま旅行中に止まってしまって、そのまま室温下がって水道凍結とかしたら最悪ですね(^o^;それにしても、コスケさんも不凍液の予備もらってるのですね~。うちはもらってないのですが、なぜなんだろう...まぁ不凍液の補充については何も説明を受けていないのでどちらにしても監督さんを呼ぶことになるでしょうから、ないならないで場所取らないしいいや~なんて思ってました(;^_^Aそもそも自分で補充できないようになってるんですね~。うちもそうなのかな?よく考えたら、我が家はあと少しで床暖強制終了です・°・(ノД`)・°・まだ寒いよ~。それにしても、コスケさんも不凍液の予備もらってるのですね~。不凍液の補充については何も説明を受けていないのでどちらにしても監督さんを呼ぶことになるでしょうから、ないならないで場所取らないしいいや~なんて思ってました(;^_^Aとりさん宅のボイラーがどんなものか分かりませんが、同じく密閉タイプなのかもしれませんね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。ホーム不具合・クレーム・トラブルスポンサーリンクコスケです!結婚を機会に家を建てることを決意し、一条工務店のi-smartに2015年3月に引っ越ししました。北海道の冬は-20°Cまで下がる地域なので、高断熱高気密の一条の家を選択。床暖房の暖かい家を愛犬のパンナと夫婦で満喫しています。オール電化での電気代や住み心地、家のメンテナンスや掃除など家に関係あることをブログにしています。不具合・クレーム・トラブル冬・寒さ対策などプライバシーポリシーホーム検索トップサイドバースポンサーリンクコスケです!結婚を機会に家を建てることを決意し、一条工務店のi-smartに2015年3月に引っ越ししました。北海道の冬は-20°Cまで下がる地域なので、高断熱高気密の一条の家を選択。床暖房の暖かい家を愛犬のパンナと夫婦で満喫しています。オール電化での電気代や住み心地、家のメンテナンスや掃除など家に関係あることをブログにしています。メタ情報ログイン投稿フィードコメントフィードWordPress.org。