ダクト勉強会|株式会社スカイ.A|空気をデザインする会社ホーム会社情報ダクトスタッフブログお知らせお問い合わせホームダクトダクト勉強会ダクト勉強会ダクトとは何か?ダクトとは、一般には、鉄板で作られた四方形をした、空気の通路であり、日本語では、『風道(風みち)』と呼ばれている。ダクトの中に、空気を通すのには、送風機が使われる。ダクトの役割は?建築物(ビル及び住宅)における住居空間で快適な生活を送るには、調整された温度・湿度が大変重要である。室内の温度を上げたり下げたりするだけの空調機であれば・・・1その室内に多くの人が入れば、すぐに息苦しくなるし、室内の空気も汚れる。2空調機が室内の片側に設置されていれば、室内の温度差が出て快適とはいえない。室内隅々までダクトを配置することで建築全体が空調されるので快適な環境が作られる。これが空気調和設偏である。住居空間に空気調和機で、温度・湿度を調整した空気を送るのが、空気調和用ダクトである。冷風た温風を運ぶ、空調機から部屋へ空気を送る送気ダクト【SAダクト】と、部屋から空調機へ空気を戻す換気ダクト【RAダクト】がある。空気を汚染する恐れのない、吸湿しない材料を使用する。汚れた空気を屋外に排出したり(排気ダクト【EAダクト】)、屋外からの外気を部屋に送る。空気を汚染する恐れのない材料を使用する。一般換気の場合→低速ダクト仕様。集塵・除塵のダクトの場合→高速ダクト仕様。厨房排気は、延焼防止と油分のダクト内部への付着防止のため、油分分離装置(グリスフィルターなど)を取り付けることが多い。蒸気の分離が必要な場合もある。対して特に注意が必要である。延焼防止の目的で断熱されることが多い。高速ダクト仕様が適用されるため、板厚が厚く作られる。角ダクト一般には長方形。同じサイズで、ただまっすぐのダクトエルボまがったダクト。入口と出口のサイズが違うダクトSカーブ(S管)面間は平行のまま振れたり上下するダクト。股など接続口が3つ以上あるダクト。分岐、集合に用いるフード厨房内において、火気を使用する調理器具などの上部に備えられ、調理の排気を効率的に捕捉するためにつけられる下部が開放された箱。側面または上面で排気されることが多い。油煙捕捉のためのグリスフィルターが備えられていることが多い。材質は亜鉛めっき鉄板やステンレスで、美観からBAなどの光沢のある表面仕上げのステンレスを使用するのが一般的である。気流の分岐や合流が必要な場所に、複数のダクトを突っ込み、大きなサイズのボックスを取り付けることがある。このボックスをチャンバーと呼ぶ。角丸(かくまる)一方の口が円形で、他方の口が短形のもの。丸ダクトと角ダクトの接続に用いる。閉止板(フサギ、メクラ)配管されたダクトの端末を閉鎖するときに用いる鉄板。将来のリニューアル工事などでダクトを延長できるように、角ダクトの接続面を残して蓋をする。はぜ掛け接合のものは、スパイラル(らせん)ダクトとよばれ、一般に使用される。はぜって何?板と板を相互にかみ合うように折り曲げて接合する部分。ダクトを製作する時に使われる。定規4mのスパイラル管が標準で使われる。エルボ標準の角度が90度と45度の曲がり管。入口と出口のサイズが違うもの。普通は面間が平行だが、角度のついたものも製作可能。角ダクトやチャンバーから丸ダクトを取り出すときに使用される。ニップル丸ダクト同士を差し込みによって繋ぐ継手。分岐管(T管、Y管、TY管など)丸ダクトを分岐する継ぎ手の種類。幹となるまっすぐな方向に対し、枝が出る角度によって名称が異なる。閉止カラー(フサギ、メクラ)配管われたダクトの端末を閉鎖するときに用いるカラー。将来のリニューアル工事などで取り外して延長できる。風速による分類ダクトの本管(一番太い部分)の風速による。高速ダクト風速15Km/S以上(台風並み)送風機の動力が大きくなるので、最近は特殊な用途の他は使われない。材料による分類ダクトの本管(一番太い部分)の風速による。亜鉛鉄板ダクト亜鉛メッキの鉄板。一般空調ダクト・換気ダクト鉄板ダクトメッキのない厚手の鉄板製。塩化ビニールダクト塩化ビニールを鉄板に張り付けたもののほか、塩化ビニール板や管をそのまま使ったもの。腐食性ガス用・家庭などの簡易ダクトステンレスダクトステンレス板を使ったもの。ターミナル器具(ダクトの終点:室内ではダクトは天井の中なので、ターミナル器具だけが見える。防災の煙で、自動的に閉まる【SFD】防煙ダンパーに温度ヒューズを設けたものダンパーって何?ダクト系に取付け、ダクト内を通過する空気を色々な目的に応じて調節または制御するものである。