候補問題No.1の複線図の書き方の解説ページです。技能試験の施工の練習(実際に課題を作る練習)をするときには、候補問題の単線図を複線図に直し、その直した複線図を見ながら施工していきます。したがって、各候補問題の単線図を複線図に直せないと施工することすらできない(技能試験の勉強を進めることができない)ことになりますので、技能試験の勉強をスタートしたら、まず初めに複線図の書き方をおぼえなければなりません。(ちなみに、候補問題は上期試験と下期試験で共通で全部で13問あり、試験では13問のうちのどれか1問が出題されます。)複線図の書き方は初めはよく分からないかもしれませんが、複線図を書くためには書くための手順があって、その手順を守って書いていけばだんだん慣れてきて簡単にスイスイ書けるようになります。複線図を書くときの基本的な手順はだいたいどの候補問題も同じで次のようになります。❶単線図に書かれている電源、器具などを同じ配置で書きます。❷電源の接地側をスイッチ以外の器具につなげます。❸電源の非接地側をスイッチとコンセントにつなげます。❹スイッチからそのスイッチに対応する器具につなげます。❺電線を接続するところ(VVF用ジョイントボックスとアウトレットボックス)を○または□で囲みます。(VVF用ジョイントボックスは○、アウトレットボックスは□)❻リングスリーブで接続するところには●、差込形コネクタで接続するところには■を書きます。❼電源の接地側につながっている線に「シ」(白色の電線の意味)と書きます。❽電源の非接地側につながっている線に「ク」(黒色の電線の意味)と書きます。❾電線の色が書かれていないところに残りの電線の色を書きます。複線図を書く基本的な手順は以上のようになり、この順番に沿って書いていくと候補問題の複線図が完成します。「うーん、めんどくさそうだなー。書く順番を守る!練習する度に書き方や書く順番を変えない!ことで、この2つが大きなポイントになります。技能試験を受験する方に複線図の書き方を教えて複線図を書いているのを見ていると、毎回書く順番が違っていたり、書き方が書く度に違っていたりする方もいたりします。書く順番と書き方は毎回同じにするということを意識しながら複線図を書くようにしましょう!複線図の基本的な書き方のページでは、簡単な単線図を例にして複線図の基本的な書き方について解説していますので、複線図の勉強をこれから始める方は参考にしてみるといいと思います。※「EM-EEF2.0-2C」と書いてあるところ以外には、VVF1.6のケーブルが使われます。令和2年度(2020年度)候補問題No.1の単線図は、3個のスイッチで3個(3種類)それぞれの器具をON/OFFする単線図です。「ロ」と「ハ」のスイッチはふつうのタンブラスイッチですが、「イ」のスイッチは表示灯(ランプ)が内蔵されている位置表示灯内蔵スイッチです。(ちなみに、この単線図は、令和元年度の候補問題No.1と同じです。令和2年度No.1のページを参考にしてみてください。この単線図を、複線図を書くときの手順に沿って複線図に直してみます。ここで、複線図を書く条件(想定される電線の接続方法)は次のようにします。電線の接続方法(想定施工条件)左側のVVF用ジョイントボックスでは、リングスリーブによる接続とする右側のVVF用ジョイントボックスでは、差込形コネクタによる接続とする※電線の接続方法は想定ですので、本番の試験では接続方法が異なる可能性もあります。試験のときは問題用紙に記載されている施工条件を確認し、必ずそれに従ってください。単線図に書かれている電源、器具などを同じ配置で書きます単線図の配置そのままで電源、器具などを書きます。複線図は電線一本一本のつながりが分かるように書くものなので、電源は接地側と非接地側を区別できるように、接地側を「N(シ)」、非接地側を「L(ク)」と書きます。N(シ)の「シ」は電線の絶縁被覆の色が「白色」、L(ク)の「ク」は電線の絶縁被覆の色が「黒色」を表わします。(慣れてきたら「(シ)」と「(ク)」は書かずに、「N」「L」だけでもいいです。)スイッチは、電線を接続する端子が分かるようにスイッチっぽい図で書きます。単線図をみると「イ」のスイッチには「H」と書いてありますが、これは位置表示灯内蔵スイッチを表わすので、「ロ」や「ハ」のタンブラスイッチと区別できるように「イ」のスイッチの上には「H」と書いておきます。施工省略のところは施工省略範囲が分かるように、単線図と同じように点線(一点鎖線)で囲っておきます。時間短縮したい人は「施工省略」とわざわざ書かなくてもいいですが、点線だけは必ず書きましょう。スイッチと器具の対応を表わすカタカナの「イ」「ロ」「ハ」も忘れずに書きましょう。電源の接地側(N(シ))をスイッチ以外の器具につなげます電源の接地側(N(シ))をスイッチ以外の器具につなげます。この候補問題の場合のスイッチ以外の器具は「引掛シーリング(角形)」「ランプレセプタクル」「蛍光灯(施工省略)」なので、電源の接地側(N(シ))から引掛シーリングとランプレセプタクルと蛍光灯に線をつなげます。位置表示灯内蔵スイッチには表示灯が付いていますが、表示灯を点灯/消灯させる回路はスイッチの中に組み込まれているので、複線図を書くときは特に気にしないでふつうのスイッチ(「ロ」や「ハ」のタンブラスイッチ)と同じように扱っていいです。それから、線を書くときに気を付けてほしいのですが、線がつながるところには線のつながりを表わす「●」を必ず書きましょう。この「●」を書き忘れると、線のつながりが分からなくなって混乱してしまいます。電源の非接地側(L(ク))をスイッチとコンセントにつなげます電源の非接地側(L(ク))をスイッチとコンセントにつなげます。この候補問題の場合、コンセントはないのでスイッチだけにつながります。スイッチが3個ありますが、「ロ」のスイッチには「イ」のスイッチから、「ハ」のスイッチには「ロ」のスイッチから渡らせます。スイッチからそのスイッチに対応する器具につなげますそれぞれのスイッチからそれぞれ対応する器具に線をつなげます。「イ」のスイッチに対応する器具は「イ」の引掛シーリングなので、「イ」のスイッチから「イ」の引掛シーリングに線をつなげます。「ロ」のスイッチに対応する器具は「ロ」のランプレセプタクルなので、「ロ」のスイッチから「ロ」のランプレセプタクルに線をつなげます。「ハ」のスイッチに対応する器具は「ハ」の蛍光灯なので、「ハ」のスイッチから「ハ」の蛍光灯に線をつなげます。電線を接続するところを○または□で囲みます電線を接続するところを○または□で囲みます。電線を接続するところとはVVF用ジョイントボックス部分またはアウトレットボックス部分のことで、VVF用ジョイントボックスの場合は○で、アウトレットボックスの場合は□で囲みます。この候補問題の場合は電線を接続するところが2箇所あって、どちらもVVF用ジョイントボックスなのでどちらも○で囲みます。技能試験では、VVF用ジョイントボックスは支給されないので取り付けは省略されますが、アウトレットボックスは支給されるので取り付けが必要です。スリーブ接続には●、コネクタ接続には■を書きます電線をリングスリーブで接続するところには●を、差込形コネクタで接続するところには■を書きます。ここでは、左側のVVF用ジョイントボックスでの接続はリングスリーブによる接続、右側のVVF用ジョイントボックスでの接続は差込形コネクタによる接続と想定しているので、左側の電線を接続するところには●を、右側の電線を接続するところには■を書きます。電源の接地側(N(シ))につながっている線に「シ」と書きます電源の接地側(N(シ))につながっている線に「シ」と書きます。この「シ」の意味は電線の絶縁被覆の色が白色という意味で、電源の接地側(N(シ))につながる電線の色は基本的に白色になります。電源の接地側(N(シ))からたどっていって、つながっている線にだけ「シ」と書けばいいです。❸電線の色が書かれていないところに残りの電線の色の順番で書きます。書く順番(手順)を守ることが複線図を間違えずに正確に書くコツですので、電線の色を書くときもこの順番を必ず守りましょう。電源の非接地側(L(ク))につながっている線に「ク」と書きます電源の非接地側(L(ク))につながっている線に「ク」と書きます。この「ク」の意味は電線の絶縁被覆の色が黒色という意味で、電源の非接地側(L(ク))につながる電線の色は基本的に黒色になります。電源の非接地側(L(ク))からたどっていって、つながっている線にだけ「ク」と書けばいいです。電線の色が書かれていないところに電線の色を書きます電線の色がまだ書かれていないところに残りの電線の色を書くと完成です。2心ケーブルの電線の絶縁被覆の色は「黒色と白色」、3心ケーブルの電線の絶縁被覆の色は「黒色と白色と赤色」なので、まだ使われていない残りの電線の色を書けばいいです。(「イ」「ロ」「ハ」の3個のスイッチと左側のVVF用ジョイントボックス間には、2心ケーブル(VVF1.6-2C)を2本使います。)なお、この候補問題の場合、図中の水色の箇所の電線の色は確定しません。このような場合は、色が入れ替わってもかまいません。複線図完成!以上で、令和2年度(2020年度)の候補問題No.1の複線図が完成しました!複線図を書くときには書く順番があって、その順番を守って書けば誰でも簡単に書けるので、頑張って複線図の書き方をおぼえましょう!それから、技能試験の練習(技能試験対策)を進めるためには、まず複線図が書けないとどうにもなりませんので、技能試験の練習を効率よく進めるためにも複線図の書き方は早めにおぼえておいた方がいいですよ。令和2年度No.1のページを参考にしてみましょう。施工条件についてはこちらの技能試験の施工条件の解説を参考にしてみてください。おすすめ工具セットのページで紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。(令和2年度(2020年度)の候補問題の単線図(配線図)と複線図の一覧表はこちら。候補問題No.2の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.3の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.4の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.5の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.6の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.7の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.8の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.9の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.10の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.11の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.12の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.13の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。令和2年度の候補問題No.13は、自動点滅器がある候補問題です。候補問題の単線図(配線図)と複線図を一覧表にまとめました。