受水槽での水位制御を行なうには、電極制御が一般的です。ここでは、電極がどのような役割を行なうのか、ポンプ制御盤との取り合いはどうなるのか、などを分かりやすく解説していきます。電極とは電極とよくいいますが、正確には電極棒のことですね。受水槽の中や、排水槽の中などで使用されています。ステンレス製の棒が、3本~5本ほどあり、長さがばらばらになっており、ポンプの起動・停止や、電磁弁の開閉の制御を行なっています。この電極の長さ調整がきちんとできていないと、ポンプ運転や、水槽水位のトラブルなどが発生することがあります。一般的に、給水ポンプユニットがあるということは、受水槽が設置されているということになります。ここで、受水槽には、ポンプ制御と水位制御のための電極が必要となります。受水槽への流入側が電磁弁制御かボールタップ制御かで、電極の数も変わってきます。ある電磁弁制御の場合で下記に例を挙げてみます。電磁弁制御の3Pはお分かりだと思いますが、水位制御の4Pと5Pはどこが違うのでしょうか。見ていただくと分かりますが、4P仕様では、減水警報とポンプ空転防止が同じ電極になっています。受水槽の水位が下がってきて、減水警報が出ると、同時にポンプも止まってしまうということです。これに対し、5P仕様では、減水警報とポンプ空転防止が別の電極になっていますので、減水警報が出てから、ポンプが止まるまでに若干の余裕があるということです。この間に、業者やメーカーに対応してもらうことができれば、大事にならなくて済みますね。電極4Pか5Pかを迷われることがあるなら、断然5P仕様をお勧めします。受水槽への1次側市水の流入方式が、ボールタップの場合には、どのような制御になるのでしょうか。流入側は、ボールタップでの制御になるので、電極は必要なくなります。給水ポンプを制御する電極は当然必要です。下記に参考用系統図を挙げてみます。図では電極4P仕様になっていますが、ここは5Pでもかまいません。図では電極4P仕様になっていますが、ここは5Pでもかまいません。※間違えないで頂きたいのは、2槽式で連通管でつながっているからと、片方にしか電極設置を考えていない方がいらっしゃいますが、それでは2槽式の制御になりませんので、両方に電極は必要です。電極の役割は、給水ポンプを使用するときの電極を参照ください。受水槽への1次側市水の流入方式が、電磁弁方式の場合には、どのような制御になるのでしょうか。流入側は、電磁弁での制御になるので、電磁弁制御用の電極が必要になります。下記に参考用系統図を挙げてみます。図では電極4P仕様になっていますが、ここは5Pでもかまいません。電極は4P(5P)+3Pの2つ必要です。図にはないですが、電磁弁の先にボールタップをつけるのが一般的です。この場合のボールタップは、電磁弁が故障したときの緊急停止用という用途になります。図では電極4P仕様になっていますが、ここは5Pでもかまいません。電極は4P(5P)+3P×2槽分が必要です。図にはないですが、電磁弁の先にボールタップをつけるのが一般的です。この場合のボールタップは、電磁弁が故障したときの緊急停止用という用途になります。※間違えないで頂きたいのは、2槽式で連通管でつながっているからと、片方にしか電極設置を考えていない方がいらっしゃいますが、それでは2槽式の制御になりませんので、両方に電極は必要です。※4P(5P)+3Pの電極ホルダーを1つでまとめようと、電極棒の兼用をする方がいらっしゃいますが、電極棒の兼用は通常はNGです。最近の制御盤は、CPU基板制御になっているため、基板がショートしてしまう恐れがあります。電極の役割は、給水ポンプを使用するときの電極を参照ください。高架水槽方式の場合にはどのような制御になるでしょうか。受水槽側が4Pになっていますが、5Pでもかまいません。高架水槽の電極は、5P必要です。電極の役割は、下記に挙げておきます。受水槽側が4Pになっていますが、5Pでもかまいません。高架水槽の電極は、5P必要です。受水槽側の電極の役割は、給水ポンプを使用するときの電極を参照ください。ほとんどが5分以内に答えが出る梁・柱の強度計算ソフト・フランジ計算名人JIS及び強制法規の技術基準を取り入れた機器・配管用フランジ継手の強度計算ソフト。高圧ガス保安法の強度計算様式に基づく強度計算書も作成スポンサードリンクPC・タブレットが安い!自己紹介bkt詳細プロフィールを。