太陽光発電のことならティージー株式会社へご相談ください。今日は田原市で太陽光配管修理の現地確認へいってきました。太陽光の配管がぶらんぶらんになっていると連絡が入り現地へいきました。いったご依頼は最近は増えてきました。それはこういう状況のところが極端に多いということでなく太陽光発電を設置してもらった販売店がなく依頼する先がないといったことがあります。状況を確認してみると確かに配管がぶらんぶらんになっています。本来は屋根上を直線で配管していたものが風の影響で止め金具が外れてしまい屋根上に垂れ下がってしまっています。15年前に工事をしている場合であると配管が経年劣化で割れたりひびが入ってしまうことがよくあります。曲げる部分は割れる頻度が多くよくみられます。大部分が割れてしまっていれば配管の交換をおすすめします。現在使用されている配管は2重管で耐久性が高くなっています。配管はしっかり固定されていて一部分だけ割れてしまっている場合は割れた部分を融着テープで保護してあげることで時間が経つとなじむことで一般のビニルテープよりもはがれにくくなり補修できます。電線自体は被覆ですので経年劣化は早くなる可能性はありますが雨にあたっても問題はありません。その雨水が割れた配管をつたってパワーコンディショナの中に入ってしまうのが問題です。パワーコンディショナの内部をパテで防水処理をしっかりしていてもパテ自体が雨水で押し出される心配もあるので安心ではありません。配管は劣化状況によって修理対処が異なりますのでご相談ください。全負荷型蓄電池の施工講習にいってきました。豊橋市で太陽光発電所の土砂対策工事を行っています。ネクストエナジー製蓄電池の打合せにいってきました。太陽光発電ブログ施工の流れ施工レポート施工実績一覧プライバシーポリシーサイトマップ。