エム・レスタ(R)シリーズ」に、寿命モニタ機能付Ethernet用避雷器を2019年10月に発売し、法人向けに販売を開始しますのでお知らせいたします。目標販売台数は、年間3,000台です。寿命モニタ機能付Ethernet用避雷器は、雷サージによる劣化や寿命を検知し、製品前面のモニタランプで表示します。避雷器の状態がモニタランプでわかるので、保守・点検作業を効率的に行うことができます。Ethernet)に対応しているため、PoEを使用している機器(ネットワークカメラやIP電話、スイッチングハブ、無線LANアクセスポイントなど)の保護に最適です。・オプション仕様により加算価格があります。Plus:IEEE802.3at適合規格:CE・DINレール経由で接地を行なう場合は、鉄や銅製の接地用DINレールをご使用ください。アルミニウム製レールは、酸化被膜によって本器と接地の導通性を阻害するおそれがあります。単体取付用DINレールはアルミニウム製です。接地端子経由で接地を行ってください。・記載価格は税抜です。交換時期が一目でわかるモニタランプ避雷器は雷サージを受けると徐々に劣化します。そのため、避雷機能が失われる前にエレメントを交換する必要があります。寿命モニタ機能付Ethernet用避雷器(形式:MDCAT-A)なら、避雷器の状態がモニタランプでわかるので、保守・点検作業を効率的に行うことができます。https://www.atpress.ne.jp/releases/195327/img_195327_2.jpgチェックボタンを押してモニタランプの点灯内容(下記表参照)で避雷器の状態を確認します。・放電素子の放電回数が仮想寿命回数に達した場合、寿命と判定します。Plusに対応PoEは、データ通信で使用している信号線(LANケーブル)に電源を重畳して給電する技術で、IEEE802.3afとして規格化されています。PoE機能を使うことで、ネットワークカメラや無線ハブなどを設置する場合に、LANケーブルだけでデータ通信と電源供給が行えるため個別の電源配線工事が省略できます。DINレール取付構造ラックなどへの高密度な取付けにも対応できるよう、DINレール取付構造を採用しています。接地用DINレールに取付ければ、接地線を1台ずつ接続する作業が省略できます。接地端子としてネジ端子も用意しているため、電線による接地もできます。DINレールに取付けたときにショートバーの一部がDINレールと接触する構造になっており、多連取付けする際に接地配線の手間を省けます。DINレールでの多連取付https://www.atpress.ne.jp/releases/195327/img_195327_4.jpgショートバーとDINレール取付https://www.atpress.ne.jp/releases/195327/img_195327_5.jpg・DINレール経由で接地を行なう場合は、鉄や銅製の接地用DINレールをご使用ください。アルミニウム製レールは、酸化被膜によって本器と接地の導通性を阻害するおそれがありますので、ケーブルを使用して接地端子を接地してください。DINレールで固定しない場合も、ケーブルを使用して接地端子を接地してください。幅38mm、高さ93.5mm、奥行35mmと監視カメラ用の狭いキャビネットに余裕をもって収まるコンパクト設計です。Ethernet専用の避雷器ビル管理システムや病院、工場、データセンターなど、社会インフラに関わる多種多様な設備でEthernetが使われるようになってきています。システム用避雷器、ネットワーク避雷器など世の中の電子化に合わせるように機種を拡充してきました。今ではRS-485/422、Ethernet、CC-Link、DeviceNetなどの通信ネットワーク用避雷器が開発の中心を占めつつあります。大切なネットワーク設備を守る避雷器は当社にお任せください。シリーズ」https://www.atpress.ne.jp/releases/195327/img_195327_6.jpg■寿命モニタ機能付Ethernet用避雷器(形式:MDCAT-A)の製品情報については、下記当社ホームページをご覧ください。取材依頼・商品に対するお問い合わせはこちら問い合わせフォームプレスリリース配信企業に直接連絡できます。社会・政治・経済(国際)小ジャンルこの条件で絞り込む。