FU-AIIIシリーズ無停電電源装置FUシリーズ「FU-AIII」の製品概要を紹介します。取扱説明書一覧ページへあらゆる電源リスクに対応し、本体期待寿命10年、最長期待寿命10年バッテリーを標準搭載し、最大180分バックアップまで対応の高信頼UPS。電源管理アプリケーションをオプションでご用意できます。バッテリーの寿命についてバッテリーの期待寿命は、バッテリー周囲温度25°C(UPS周囲温度20°C)を条件に設計しており、標準バッテリーは最長5年、長寿命バッテリーは最長10年です。)により大きく変わります。(1)周囲温度・・・10°C上昇すると期待寿命はおよそ半分になります。5,6回を想定して設計しています。過度な充放電(毎日など)を繰り返すと早期に容量が低下します。(3)放電電流・・・UPSの負荷率が高いほどバッテリーの放電電流が大きくなり、大きな放電電流で放電を繰返すとバッテリー寿命は短くなります。※機種によっては、バッテリー周囲温度が25°Cであっても、長寿命バッテリーの期待寿命が10年に満たない場合があります。ご使用条件等は、お問い合わせください。バックアップ時間バッテリーは、使用年数が経過するとともに徐々に劣化し、その影響により放電容量も低下するため、バックアップ時間は、経年とともに短くなります。UPSのバックアップ時間は、負荷の重要度に応じ、余裕を持った時間を選定して下さい。※一般的にバッテリー周囲温度はUPS周囲温度に対し約2°C~5°C上昇します。機種、使用環境により、上昇温度は変動しますので、バッテリーの期待寿命は目安としてください。バッテリー交換は、バッテリー期待寿命の半年から1年前を目安に、早目の交換をお奨めします。周囲温度が25°C以上または、放電電流が1CA以上の場合、寿命に大きく影響します。入力端子切替により、100Vまたは200Vのどちらでも受電できます。出力端子切替により、単相2線(100Vまたは200V)、または単相3線(100V/200V)を選択できます。完全前面保守が可能です。側面および裏面の保守スペースは不要です。最良の条件下でご使用の場合は、頻繁なバッテリー交換は不要となる可能性があります。負荷率等により変動します。周囲温度が25°C以上または、放電電流が1CA以上の場合、寿命に大きく影響します。安全上のお願い設置、組み付けおよびご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ついて特別な配慮が必要となりますので当社にご相談ください。(a)人命に直接かかわる医療機器など。(b)人身の損傷にいたる可能性のある電車、エレベータなど。(c)社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなど。振動が加わる環境でのご使用については、当社にご相談ください。際は当社にご相談ください。本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧、使用環境などが異なり発煙、発火の原因になることがあります。国外でのご使用については当社にご相談ください。使用条件及び負荷状態などにより変わります。・周囲温度が10°C上昇するごとにおよそ半分になります。・目安であり、保証値ではありません。ご質問・ご相談は、弊社営業部門へお問い合わせください。記載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。