(以下,「JANSI」という。)は,事業者から独立した専門家集団として,国内外の安全性向上対策に関する最新情報を収集・分析し,各事業者が最高水準(エクセレンス)を目指した取組みを行うよう,原子力安全レベルを引き上げていくための評価,提言・勧告及び支援を行うことが役割である。その一環として,電源開発株式会社(以下,「J-POWER」という。評価を実施し,建設段階におけるプラントの留意事項を抽出した。著者の一人からレビューを受けている。子力発電所の安全に係る基本的考え方である深層防護は安全の根底にある基本的な安全原則のひとつであるとして認識されている。発電所の深層防護の評価」[2]を発行している。Tree)毎に,これに対する課題(Challenge),それらを生じさせる根源的なメカニズム(Mechanism),これらメカニズムの発生を防止するためのプロビジョン(Provision;対策)が示されている。度,基準類,作業員の力量,訓練等に関わるものが含まれる。図に目標ツリーの構成例を示す。個)を対象として評価した。含む公開資料,非公(1/4)開の社内資料を用い,現時点の設計等に対して調査を行った。協働して状況調査等を行い,事業者から独立した立場で評価を実施した。70~100%)とほぼ同様の傾向であった。充足しているプロビジョンに対しても,運転開始に向けて今後計画的に整備していく設備,組織,教育・訓練等及び規程類についてリストアップを行った。格納容器の下部ドライウェル底部にある廃液サンプ(凹部)への溶融炉心の流入を防止するための耐熱材料の堰等。評価結果と比較して遜色のないレベルに到達できる見通しを確認すると共に,更なる安全性向上のための検討事項を含む留意事項を抽出した。おいては,本評価を踏まえ,今後,運転開始に向けての準備を着実に実行し,継続的な安全性向上に努めることが肝要である。