停電になれば瞬時に全動作を停止する。停電が回復した場合、始動ボタンを押さないと再始動しないものと、自動的にプログラムが始動位置に戻り再び燃焼開始するものとがある。図2.5.3に補助ボイラ自動装置系統図の例を示す。制御及び排ガスエコノマイザ用循環水ポンプの自動切替などがある。排ガスエコノマイザ用循環水ボンブ及び給水ポンプは手動で始動する。給水制御装置は、補助ボイラのものをそのまま使用するものと、汽水分離ドラムを独立に設けている場合は別個に装備するものとがある。その制御方法は補助ボイラの場合と同様である。御願いしますこの成果物はお役に立ちましたか?とても役に立ったまあまあ普通いまいち全く役に立たなかったこの成果物をどのような目的でご覧になりましたか?レポート等の作成の参考資料として研究の一助として関係者として参照した興味があったので間違って辿り着いただけご意見・ご感想ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。