FU-Xシリーズ無停電電源装置FUシリーズ「FU-X」の製品概要を紹介します。取扱説明書一覧ページへ(N+1)並列冗長方式の高信頼UPS。ユニット方式により、負荷増にもフレキシブルに対応。あらゆる電源リスクに対応し、最長期待寿命10年バッテリーを標準搭載し、最大180分までバックアップが可能。バッテリーの寿命についてバッテリーの期待寿命は、バッテリー周囲温度25°C(UPS周囲温度20°C)を条件に設計しており、標準バッテリーは最長5年、長寿命バッテリーは最長10年です。)により大きく変わります。(1)周囲温度・・・10°C上昇すると期待寿命はおよそ半分になります。5,6回を想定して設計しています。過度な充放電(毎日など)を繰り返すと早期に容量が低下します。(3)放電電流・・・UPSの負荷率が高いほどバッテリーの放電電流が大きくなり、大きな放電電流で放電を繰返すとバッテリー寿命は短くなります。※機種によっては、バッテリー周囲温度が25°Cであっても、長寿命バッテリーの期待寿命が10年に満たない場合があります。ご使用条件等は、お問い合わせください。バックアップ時間バッテリーは、使用年数が経過するとともに徐々に劣化し、その影響により放電容量も低下するため、バックアップ時間は、経年とともに短くなります。UPSのバックアップ時間は、負荷の重要度に応じ、余裕を持った時間を選定して下さい。※一般的にバッテリー周囲温度はUPS周囲温度に対し約2°C~5°C上昇します。機種、使用環境により、上昇温度は変動しますので、バッテリーの期待寿命は目安としてください。周囲温度が25°C以上または、放電電流が1CA以上の場合、寿命に大きく影響します。共通制御部をもたない完全個別制御の基本ユニット(3.5kVA)を最大4台まで組み合わせることができます。基本ユニットの1台を予備器として並列冗長運転方式(N+1台)で使用した場合、インバータ給電の信頼性が大幅に高まります。拡張性を重視お客様のシステム容量に合わせたUPSの容量が選定できます。UPSを買い替えることなく、ユニットの増設ができて非常に経済的です。(バッテリー保持時間も拡張可能)※入力電圧と出力電圧は同一となります。保守性の向上ユニット内部を全面から保守できます。モジュール構造としたため、システムを止めずにバッテリー交換などの保守ができます。インバータモジュール:1個(プラグインコネクタ方式)バッテリーモジュール:2個(コネクタ方式)*ユニットの増設の際は、メンテナンスバイパス回路を併用します。*バッテリー交換は、ホットスワップできます。装置の状態などの情報を、正面の液晶表示で見ることができます。II」を使うことで、ネットワークを介して複数台の「FU-X」を一元管理することができます。安全上のお願い設置、組み付けおよびご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ついて特別な配慮が必要となりますので当社にご相談ください。(a)人命に直接かかわる医療機器など。(b)人身の損傷にいたる可能性のある電車、エレベータなど。(c)社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなど。振動が加わる環境でのご使用については、当社にご相談ください。本装置の改造・加工は行わないでください。設置および保守工事の際は、お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧、使用環境などが異なり発煙、発火の原因になることがあります。国外でのご使用については当社にご相談ください。使用条件及び負荷状態などにより変わります。・周囲温度が10°C上昇するごとにおよそ半分になります。・目安であり、保証値ではありません。ご質問・ご相談は、弊社営業部門へお問い合わせください。記載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。