泉南,泉北地域を中心に大阪府全域が対応エリアとなっております。泉佐野市で台風の強風で瓦が落下し葺き土も流れていました!泉佐野市で台風の強風で瓦が落下し葺き土も流れていました!泉佐野市のY様より台風で屋根瓦や雨樋、波板が飛んでしまったとのご相談がありました。現地調査にお伺いすると、1階の和室の天井に雨漏りが発生しておりタオルを敷いて応急処置されていました。屋根に上がって確認すると、大屋根と下屋ともに袖瓦が大量に飛散し、屋根面に葺かれている地瓦も強風でめくれ上がっていました。大屋根の瓦が下屋に落下したことで下屋の瓦が割れてしまい、雨漏りの原因になっている状態です。大屋根の軒樋が一部飛散し、雨の時に雨水がそのまま流れ落ちてきて気になる、とのご相談です。雨漏りしている1階の和室です。天井から浸入した雨水が壁を伝って流れ落ちてくるのでタオルを敷いて処置されていました。雨漏りはこのように目に見えて発見することもあれば、天井裏など目に見えない箇所で発生することもあります。雨漏りの量が少量の場合は、天井など目に付くところに出てこないこともあります。Y様邸は2階建てで、屋根は土葺きのいぶし瓦の屋根です。屋根に上がるとすぐに被害に遭っていることがわかりました。この台風でテレビのアンテナが倒れてしまった住宅がたくさんありましたが、アンテナは倒壊せず無事でした。屋根の袖瓦がほとんど落下していました。応急処置ができないまま数カ月が経ったので、下地の葺き土も流れている状態です。袖瓦は屋根の一番端にありますので、上に瓦がのりません。それに、風や地震の影響を受けやすいので銅線を通して固定されていましたが、銅線が傷んで切れ、瓦が飛散してしまいました。他の袖瓦もめくれて屋根の上で重なり合い、落下しそうになっている瓦もありました。袖瓦は屋根の一番端にありますので、流れに対して横方向から風を受けるとズレたり飛散する可能性が高くなってしまいます。台風の突風で、地瓦(屋根面の瓦)もめくれていました。めくれ上がった瓦を見ると、強い力の突風に押されたようなかたちになっています。土葺きの屋根は下地に葺き土(粘土に石灰やスサを混ぜたもの)をのせて瓦を押し付けて固定していますが、経年で葺き土が乾燥してくると、痩せて固定力が弱くなってしまいます。すると、強風や地震の揺れを受けた時にめくれたりズレたり落下する危険性が高くなってしまいます。瓦が欠けていたり、割れている箇所もありました。地瓦が割れると、雨漏りの原因になることがあります。それは、地瓦を葺いている屋根面は雨水の通り道だからです。地瓦は屋根面に落ちてきた雨水が真っすぐ軒先に流れる形状になっています。その部分の瓦が割れると雨樋に穴があくのと同じように雨水が漏れて(屋根内に浸入して)しまいます。下屋(1階の屋根)の袖瓦もほとんどが飛散し、葺き土も流れていました。葺き土の下にある黒いものは防水シートです。防水シートを敷いていると瓦が割れてもすぐに雨漏りすることはありませんが、この防水シートは昔ながらの薄いシートで耐久性があまりありません。防水シートが傷んでいるとやはり雨漏りしてしまいます。大屋根の(一番高い屋根)瓦が下屋に落下し、下屋の瓦が割れていました。この下には雨漏りした和室があります。瓦が割れたことで屋根に隙間があき、そこから雨水が浸入して雨漏りしたのでしょう。割れた瓦は修理の際にすべて交換し、固定させていただきます。下屋の軒先瓦も割れていました。軒先瓦の下には軒樋がありますが、割れた瓦の下の樋が割れてしまった、とのことです。ここは脚立にのると手が届くので、樋の破片を貼って応急処置されていました。割れた軒樋を下から見ると、テープを貼って処置されていました。樋が割れて穴があくと、樋に集まった雨水が大量に流れ出てしまいます。すると、大きな音をたてたり、地面を削ったり大切な土台を劣化させるなど建物に悪影響を与えてしまいます。2階の軒樋は一列すべて飛散していました。下屋の樋よりも2階の樋の方が高い位置にありますので、その分落ちてくる雨水の影響も大きくなってしまいます。雨がたくさん降った時には、屋根から滝のように雨水が流れ落ちているでしょう。ベランダに設置しているテラスの屋根の波板はすべて飛散してしまいました。次に張り替える際はポリカーボネートという割れや衝撃に強い波板を使用します。波板を固定するフックも同じポリカ素材ですのでプラスチックよりも長持ちします。Y様邸は雨漏りが発生し、応急処置もできていない状態でしたので、早急に修復工事を行いました。次は工事の様子をご紹介します。和泉市の貸家の屋根修理を行いました。2018年に発生した台風で屋根に被害があり雨漏りしていると家主の方よりご相談がありました。雨漏りしているとのことでしたので調査の時にブルーシートで応急処置させていただき工事に至ります。和泉市の台風被害に遭った瓦屋根をブルーシートで応急処置!和泉市の住宅で、台風被害に遭った屋根の現地調査と応急処置を行いました。こちらは貸家で、家主さんから「台風で瓦が落ちて雨漏りしてるみたいなので点検して応急処置してもらえませんか?」とご相談をいただきました。岸和田市の銅板の晒し葺きの屋根をガルバリウム鋼板に葺き替え岸和田市の晒し葺きの屋根の葺き替えです。離れの晒し葺きの屋根の軒天井の木部に水が廻り腐食してきていたので部分的でもいいので修理してほしいとのご相談でした。