パーセントインピーダンス方式これは基準電圧及び基準kVAに対するパーセントインピーダンスと基準電流とで短絡電流を算定する方法である。この方式の考え方としては、(a)時定数を考慮することなく、発電機の交流分の減衰はしないものとする。短絡インピーダンスは初期過渡以後不変とみなす。(b)発電機の負荷時と無負荷時との区分はしない。(c)発電機、電動機の直・並列インピーダンスを含む全合成インピーダンスにより計算する。(d)母線から短絡点までの給電回路のインピーダンスは、短絡点から見た電源側回路網の全合成インピーダンスとして計算する。(e)非対称最大尖頭値は、対称実効値と直流分として合成インピーダンスの回路力率から、それによって定まる非対称係数を乗じて算出する。(f)電動機については、平均的な一定倍数を乗じる。したがって計算は簡単であり、減衰を無視しているので実際値より多少大きくなる傾向がある。次に図3.22を基にその計算法の一例を示す。御願いしますこの成果物はお役に立ちましたか?とても役に立ったまあまあ普通いまいち全く役に立たなかったこの成果物をどのような目的でご覧になりましたか?レポート等の作成の参考資料として研究の一助として関係者として参照した興味があったので間違って辿り着いただけご意見・ご感想ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。