熱換気システムや空気調整(HVAC)システムでは、より熱効率を上げエネルギー消費を減らすことが求められています。(NEMA)は、アメリカで一番エネルギーを使用している単一団体である米国政府は、建物の冷暖房と換気で全エネルギーの45%を使用していると推測しています。HVACの市場は、商業施設や住宅建物内の温度、圧力の調整や監視することなども含んでいます。HVACアプリケーションの応用範囲は、一般家庭の冷暖房に使われる暖炉や空調機器から、大きな建物や商業施設内の冷暖房のための複雑なコンピュータシステムにまで及びます。HVACフィルターの目詰まり検知、HVACトランスミッターや室内空気質監視システムなどを含みます。圧力センサーは、これらのシステムを正確に、そして効率的に稼働させるために使われる多くの要素の一つとなりつつあります。圧力センサーは効率的な送風のため、システム全体における空気の流れや圧力を測定し、より効率的なHVACシステムのために重要な役割を果たしています。エネルギー消費の最適化をおこなっています。psi未満)に焦点を置いた乾燥空気や不活性ガスの圧力測定用に設計されています。高圧のアプリケーションでは、センシング部分が油圧などの測定媒体から受圧感応部分と隔絶した構造にする必要があります。以下に、圧力センサーが現在使われている応用例をいくつか示します。フィルターを通過することによって生じる圧力損失を監視する事は、エネルギーコスト削減や空調機器の無駄な負荷を避ける事につながります。約$276、$305となります。フィルターを取り換えないで圧力損失が上限を超えた場合、同様のコストが発生します。大型建物において、HVACシステムのファンには静的圧力調整するための装置が装備されています。・どの方向にも取り付け可能な適応性コントロールシステムに内蔵されているのに加え、いくつかの圧力センサーはHVACのメンテナンスやトラブルシューティングのために使用されています。供給ダクト内の空気は接合部やその他の部分から漏れが発生します。空気が漏れ出すに伴ってファンのエネルギー消費は増加しますので、新しいHVACシステムやメンテナンスによって空気の漏れ出す部分を発見する事は建物の維持費の削減につながります。4~10インチでの静的圧力測定はメンテナンスの一部としておこなわれています。