AS-XS40H-W据え付けの際、壁に面している側は、メンテナンスのことを考えて左側は30mm以上、右側は30mm以上のスペースを確保してください。上部は50mm以上のスペースが必要です。※1下吹きの場合の寸法です。※2メンテナンスのため、壁と接する側は上図寸法を確保してください。※3エアコンの下にある障害物の奥行きが95mm以上の場合、上図寸法を確保してください。うち2方向を開放してください。スペースを確保してください。※ただし、その場合には冷暖房能力および入力は10%程度悪化する場合があります。室外ユニットを設置する際は、強風が直接当たらないようご注意ください。ビルの屋上では、風が強く屋外ファンが破損する場合があります。:オフシーズン中に付着してしまったホコリやカビを取り除く機能ではありません。