EL画像検査から判明するPVモジュールの不具合バンハルド・グルック2017.9.28太陽光発電モジュール前回は、既存発電所の状態が調査できる「移動式PVテストカー」について解説しました。今回は、出力電力検査・EL画像検査から判明するPVモジュールの不具合について見ていきます。【10名限定/3月追加開催】2021年入試対応!「医学部」受験セミナーin幻冬舎フラッシュ試験による測定結果は変動が生じるケースもPVモジュールの性能は通常、+5Wの幅に区切られ(例:265W~269.99W)、製造工程の最終段階におけるフラッシュ検査の結果により振り分けられる。フラッシュ試験による測定結果は発光毎に変動が生じる場合がある。265Wのモジュールの受入検査の測定結果が、264.6Wを示す場合がある。これは定格電力265Wのモジュールであればその特性に反するものではないと考えられるが、無作為に選別したモジュールの測定結果の平均出力値を用いることが推奨される。W(+0.7%)である場合が多い。過去には良い場合は265W(+0%)で、代表的なサンプルが262W(-1%)、好ましくないサンプルは257W(-3%)というケースもあった。flasher】セルのクラック発見が期待できるEL画像検査EL画像検査による、主な発見項目としてセルのクラックが挙げられる。セル素材に生じた物理的なひび割れが細い線として画像に映し出される。EL画像検査は製造元の工場における品質管理の一環として実施されているが、メーカーによる品質検査実施後から発電所予定地におけるモジュール設置までの間に発生し得るクラックについてはノーチェックだ。輸送中、手荒なハンドリング、内在する応力などによりひび割れが発生する可能性がある。モジュール受入検査において、セル総数の内1個~2個にクラックが発生しているモジュールが、全モジュール枚数の20%以下であれば、状態は良好であると言える。左上のセルが強い衝撃を受けて損傷している。右下のセルに複数のクラックが発生している。cracks.太陽光発電所の運転開始から1年目は、クラックによる発電量への影響はないと一般的に考えられる。長期的な運用において、クラックによりセルの一部が発電できなくなるだけでなく、他のセルに流れ込む電流により正常な箇所が追従的に破損する恐れがある。最悪の場合、ホットスポットによりPVモジュールの破損が生じることもある。【注目記事】「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると...幻冬舎ゴールドオンラインの主催・共催・協賛セミナーをいち早くお届けする、LINE@アカウントを始めました!お友達登録はこちらからお願いします。モバイルPVテストカー(移動式PV検査センター)を使用した検査、詳細なパフォーマンス分析、発電量予測のスペシャリスト。モジュールメーカーや保険会社に対して、モジュール試験設備の操作、調査業務を提供。Worksに2015年より勤務。2011年エアランゲン・ニュルンベルク大学修了、博士(理学)。お気に入りお気に入りに登録しました。「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると...年金「23万円」の認知症の父...施設探しで、経済的な壁に唖然メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。し、行動するための情報を厳選してお届けします。