その1(東京都世田谷区)都内屈指の高級住宅街。本日はこちらの賃貸物件での施工です。前の入居者がエアコンを持って行ったので、今日は取付けるだけ。大変な事態がありました。量販店から派遣されるスタッフでは「できません!」と言って帰ってしまうこともある施工内容です。壁とエアコンを固定する部材。このままでは隠蔽配管用の穴にかぶさってしまうのでカットします。これだけでも「できません!」と言って帰ってしまう業者もあるとか!上下に2本の冷媒感があります。上は室内機⇒室外機(戻り)、下は室外機⇒室内機(往き)の流れを担っています。下の方が太いことが分かります。これは4分管という太さです。昔はエアコンの能力が今より劣っていたため、充分に冷やす(暖める)ためには太い口径にして、たくさんの冷媒ガスを運ぶ必要がありました。ところが、エアコンの性能が良くなっているので、冷媒ガスが少なくても充分な冷暖房ができるようになりました。従って現在のエアコンは往きは3分管、戻りは2分管になっています。4分管と3分管を繋ぐために、異型ソケットを使って処理します。冷媒管を接続する前に、ドレン配管も冷媒管同様左側の壁穴で処理するので室内機のドレン配管の位置を変える必要があります。ドレン配管の位置を変えて、冷媒管も繋ぎました。室内機横の専用コンセントから電源を取る「室内電源タイプ」です。ドレン配管のチェック。新築時に弊社が施工している物件ではないので壁内の配管をチェックすることができません。水を流して水漏れがないかチェックします。室外機の「往き」の接続部も3分。壁内の冷媒管(4分)を異型ソケットを使って3分に加工します。エアコンが設置されておらず、冷媒管の端部はテープで封印されていましたが微小な穴などから空気が入っている可能性も否定できません。冷媒管内を真空にする「真空引き」を行います。冷媒管内に空気が残っていると故障の原因になります。隣は来月施工予定の2室マルチ用冷媒管です。冷えました!壁掛形のエアコン1台といっても、隠蔽配管仕様ではいろいろと気を使う工程があることをお分かりいただけたと思います。誰もがカンタンにできる施工ではないのです!合わせて地デジアンテナを取り付けましたが、これは次回アップします。メッセージを入力してください。