施工前ふたVT製紙会社に設置されてます蒸気、水ドラムのフランジ面の再生加工です。今回はふたは中から締める形となっており外に持ち出しが出来ません。人間がドラムの中に入って本体側、ふたの加工を行います。図面も有りませんので事前計測、テスト加工を行い現地作業を実施致しました。本体側は通常の作業方法で可能ですがふたの加工は専用の治具を新規設計、製作する事となりました。専用の模擬のフタを製作しそれに新作治具を取付けてテストを実施。加工精度に問題無いことを確認し現地でも見事に実施出来ました。施工後本体VT施工後本体PT施工後ふたVTPT長年使用してますが普段の手入れは手作業ですので限界がありました。今回の施工でフランジ面は新作時と同等の品質になりました。弊社のバルブの加工なら図面がありますので苦労はしません。何もない状態からのスタートは慣れていてもやはり苦労はつきものです。大型配管フランジ面の再生加工を実施致しました。[...]コストダウン工期短縮クオリティ現地での弁の取外し、取付け、検査をトータルで実施しました火力発電所での既設弁の取替工事を行いました。