下記価格は、参考価格です。45,1009020ptGMOポイントはショッピングモールやサービスの垣根なく多くのネットショップや複数のサービスで利用する事ができる共通ポイントです。※本ページに記載されている価格は、設計価格(参考上代)です。ご商談に応じて適切なお見積価格をご提示いたしますので、まずは当社営業部までご連絡ください。(1)優れた殺菌性レジオネラ属菌や大腸菌群はもちろんのこと、種々の細菌に対して広スペクトルな殺菌効果を発揮いたします。(2)高いpH域でも使用可能pH9以上のアルカリ泉でも殺菌効果が有効的に作用します。(塩素剤のような殺菌効果の減少がありません)(3)湯質を損なわない温泉の湯質(肌触り・色・香り・還元性)を変化させませんので、温泉本来の気持ちよさを保つことができます。持続残留性の高い殺菌効果を持っておりますので、長時間・広範囲にわたり、湯水の衛生を守ることができます。人体に対しての安全性が高い殺菌方法です。排水基準に準拠した殺菌方法です。公衆浴場法や旅館業法に則ったご提案を差し上げます。銀イオンの残留濃度を確認する携帯用の簡易測定器(別売)もご用意しております。濃度管理を行うことで、衛生面の管理・監督が可能となります。(8)設備を傷めない酸化系の殺菌ではありませんので、設備腐食を進行させません。※銀イオンには酸化性がありませんので、有機物(油脂など)を分解する能力はありません。機種選定時の目安になります。環境等の様々な影響を加味する必要があります。※「掛け流し」「ろ過循環だが給排水が多い」「浴槽殺菌以外でのご利用」などの場合は、上記の適用水量が当てはまらないケースもございます。機種選定(見積算出)は、当社スタッフにご相談ください。現場の条件をリスニングさせていただきました上で、施設にあった適切な機種をご提案差し上げます。■設置上のご注意[設置場所について]●設置場所は本体スペースの他に配管、サービススペースが必要です。バイパス配管をしてください。●直接日光のあたるところや発熱器具のそばには、設置しないでください。●凍結のおそれがある場所へは据え付けないでください。●FRP材、多孔質表面の石材は塗装処理後にお使いください。[電源について]●電気定格(アース付)を遵守してください。●電圧は定格電圧の±10%以内の範囲でご使用ください。[使用水圧]●イオン発生器の使用水圧は、承認図面に記載の耐圧範囲でご使用ください。利用する場合は、メーカーによる水質検査を行い、使用可と評価させていただいた用水以外については効果性能保証および瑕疵責任を負いかねます。詳しくはメーカー・代理店にご相談ください。●各地の水質によって出力電流値が変動することがあります。●点検者を決め、定期点検(イオン濃度の点検調整、イオン電極の点検清掃)を実施してください。●水質により電極および配管にはスケール、スライム等の付着が起こることがありますので、取扱説明書に従って定期的な清掃・配管洗浄を行なってください。●高すぎるイオン濃度で使用した場合、または水質不適合の場合、金属イオンの析出物が付着したり水中に混入することがあります。●メッキ処理された金属部品は、イオンの作用でメッキが剥離することがあります。金属部品はステンレス製のものをご使用ください。●多孔質媒体の浴槽に用いますと、銀イオンが黒く染み込む場合がございます。]●ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。※イオン電極は1年間の無償保証の対象外です。●水温10°C以下で使用しますと、水中の導電率の変化の影響などで、出力が上がりにくくなる場合があります。●下記の場合は、銀イオンの殺菌効果に影響が出ることがあります。・水が汚濁しているとき。・銀イオンを吸着する資材などがある環境で利用するとき。異常のあるときは、恐れ入りますが、お求めの販売店または製造元まで、ご連絡ください。保証書の記載内容により、係員がご連絡の上、無料※にて引取修理または出張修理をさせていただきます。無料保証の期間中でも、装置の設定条件の再調整や保守方法説明などのサービス作業は、基本的に有償とさせていただきます。(※故障内容によっては、部品代、交通費を請求させていただく場合もございます)●無料保証の期間後お求めの販売店または製造元までご相談ください。係員がご連絡のうえ、修理費用の見積もり(無料)および修理作業(有償)をさせていただきます。設置の日から1年間となります。●保証書は、本装置の設置完了時にお渡し致します。保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。銀イオンの殺菌効果は、衛生管理の一般的な指標菌である「大腸菌群」や「レジオネラ属菌」を始め様々な細菌に効果があります。銀イオンを水中に直接添加する「水中添加型の銀イオン殺菌法」の場合は、殺菌効果の残留性が非常に高く、安定的な衛生管理が必要となる浴場水や工業用水の殺菌に優れています。井水を利用する場合は、水質と銀イオン殺菌の有効性を確認する必要があります。日本イオンでは、実際に現場の水を利用して検証テストを行い、その結果を踏まえてご提案をさせていただきます。(詳細はお問い合わせください)・効果検証時に、現場検証や報告書が必要な場合は、当社の検査技術員を効果検証のために出張・派遣することが可能です。(別途お見積)・公衆浴場法や旅館業法に関係する設備で利用する場合は、都道府県ごとに定められた条例を遵守の上ご利用ください。イオン株式会社のHPで、銀イオン発生装置のご利用施設を一部ご紹介しております。銀イオンを温泉水・井水に用いる場合、その水中に含まれる多様な成分との関係で、銀イオンの殺菌有効性に違いが出ます。そこで、銀イオン発生装置イオンクリーナーをご検討いただく際は、ご購入前にお客様が保有している温泉水の水質に対する銀イオンの適合性を検査する事をおススメしております。詳しくは専門の営業スタッフがご対応させていただきますので、先ずは日本イオン(株)営業部まで、お電話くださいます様、お願いを申し上げます。電話:03-6304-2525)その他、取付や保守などについてご質問や、カタログ資料の請求等がございましたら、お気軽に日本イオン(株)営業部までお電話ください。電話:03-6304-2525)日本イオン株式会社は昭和29年に国内で初めて浴場用銀イオン殺菌装置を発売して以来、7,000ヶ所以上のお客様にご使用いただいております。対する表現の見解・認識が急激に変わってきております。イオンクリーナー」に装置名称の変更を行いました。※本ページの販売価格は、参考価格です。(本機は、ネットショップでの取引販売はしておりません)保有水量および現場環境をリスニングさせていただきました上で、弊社からご提案機種の選定をさせていただき、正確な価格等をご連絡させていただきます。いつでもどこでも手軽に銀イオン濃度を測定できます。商品代金5,500円以上のお買い上げで送料無料。銀イオン・ナノシルバー製品の不法な有用性広告を自主規制するよう心がけています。